TCXDVN46:2007

Vật liệu Cấu tạo Diện tích tiết diện tối thiểu a Ghi chú Đồng Dây d ẹt đặc 50 mm ² chiều dày tối thiểu 2 mm Dây tròn đ ặ c e 50 mm² đường kính 8 mm Cáp 50 mm² đường kính tối thiểu c ủa m ỗi s ợi 1,7 mm Dây tròn đ ặ c f , g 200 mm² đường kính 16 mm Đồng phủ thiế c b Dây d ẹt đặc 50 mm ² chiều dày tối thiểu 2 mm Dây tròn đ ặ c e 50 mm² đường kính 8 mm Cáp 50 mm² đường kính tối thiểu c ủa m ỗi s ợi 1,7 mm Dây tròn đ ặ c f , g 200 mm² đường kính 16 mm Nhôm Dây d ẹt đặc 70 mm ² chiều dày tối thiểu 3 mm Dây tròn đ ặ c 50 mm² đường kính 8 mm Cáp 50 mm² đường kính tối thiểu c ủa m ỗi s ợi 1,7 mm Hợp kim nhôm Dây d ẹt đặc 50 m m ² chiều dày tối thiểu 2,5 mm Dây tròn đ ặ c 50 mm² đường kính 8 mm Cáp 50 mm² đường kính tối thiểu c ủa m ỗi s ợi 1,7 mm Dây tròn đ ặ c f 200 mm² đường kính 16 mm Thép m ạ k ẽ m c Dây d ẹt đặc 50 mm ² chiều dày tối thiểu 2,5 mm Dây tròn đ ặ c 50 mm² đường kính 8 mm Cáp 50 mm² đường kính tối thiểu c ủa m ỗi s ợi 1,7 mm Dây tròn đ ặ c f , g 200 mm² đường kính 16 mm Thép không g ỉ d Dây d ẹt đặc h 50 mm² chiều dày tối thiểu 2 mm Dây tròn đ ặ c h 50 mm² đường kính 8 mm Cáp 70 mm² đường kính tối thiểu c ủa m ỗi s ợi 1,7 mm Dây tròn đ ặ c f , g 200 mm² đường kính 16 mm a Sai s ố cho p hép: - 3 %. b Nhúng n óng h o ặc p hủ đi ệ n, chiều d ày l ớ p p h ủ t ối thiểu là 1 micr o n. c L ớ p phủ p h ải nhẵn, liên t ục và k h ông có vết s ần v ới chiều d ày danh đị n h l à 5 0 mi c r o n s . d Chrom i um 1 6 %; Nickel 8 %; Carb o n 0,07 %. e 50 mm² ( đư ờ ng kính 8 m m) có thể g iả m xuống 28 mm² ( đ ư ờ ng kính 6 mm) t r ong một s ố t r ư ờ n g h ợ p k h ông yêu cầu s ứ c bền c ơ h ọ c cao. Tro n g t r ư ờ ng h ợ p đ ó c ần lưu ý g i ảm k ho ả ng cách giữa c á c đi ể m c ố định. f Chỉ áp d ụng cho kim thu sét. T r ư ờ n g h ợ p ứng suất phát si n h do tải trọng n h ư gió gây ra không l ớ n thì c ó thể s ử d ụ ng k i m thu sét dài tối đa t ớ i 1m đ ư ờ ng kính 1 0 mm g Chỉ áp dụ n g cho tha n h c ắ m xuống đất. h Nếu phải q uan tâm đ ặ c biệt t ớ i v ấn đề c ơ và nhiệt thì c ác giá trị trên c ầ n tă n g lên 78 m m ² ( đ ư ờ ng kính 10 mm) đối v ớ i d ây tròn đặc v à 75 mm² (d à y tối thiểu 3 mm) đối v ớ i t hanh d ẹt đặ c. Bảng 2. Vật liệu, cấu t ạ o và kích th ư ớc tối thiểu của c ự c nối đất Vật liệu Cấu tạo Kích th ư ớc tối thiểu a Ghi chú Cọc nối đất D â y nối đất Tấm nối đất Đồng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 50 m m 2 đường kính tối thiểu c ủa m ỗi s ợi 1,7 mm Dây tròn đ ặ c b 50 mm 2 đường kính 8 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 50 mm 2 chiều dày tối thiểu 2 mm Dây tròn đ ặ c đường kính 15 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 đường kính 20 mm chiều dày thành ống tối thiểu 2 mm Tấm đặc 500 mm x 5 00 mm chiều dày tối thiểu 2 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 600 mm x 6 00 mm tiết diện 25 mm x 2 mm Thép Dây tròn đ ặc m ạ k ẽ m c đường kính 16 mm d đường kính 10 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ống m ạ kẽ m c đường kính 25 mm d chiều dày thành ống tối thiểu 2 mm Dây d ẹt đ ặc m ạ k ẽ m c 90 mm 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tấm đặc m ạ k ẽ m c 500 mm x 5 00 mm chiều dày tối thiểu 3 mm Tấm m ắt cáo m ạ k ẽ m c 600 mm x 6 00 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây tròn đ ặc m ạ đồng ce đường kính 14 mm m ạ đồng 99,9 % đồng, dày tối thiểu 250 microns Dây tròn đ ặc không mạ f đường kính 10 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây d ẹt đ ặc trần hoặc m ạ k ẽ m f,g 75 mm 2 chiều dày tối thiểu 3 mm Cáp m ạ k ẽ m f,g 70 mm 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thép ống mạ k ẽ m c 50 mm x 5 0 mm x 3 mm Thép không gỉ Dây tròn đ ặ c đường kính 16 mm đường kính 10 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây d ẹt đặc 100 mm² chiều dày tối thiểu 2 mm a Sai s ố cho phép: - 3 %. b Có t h ể phủ bằng thi ế c. c Lớp p h ủ ph ải n h ẵn, li ê n t ục và khô n g có v ết s ầ n v ới ch i ều dày d anh định l à 5 0 mic r o ns đối v ớ i v ật li ệ u tròn và 70 micro n s đ ối v ớ i v ật liệu dẹt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 e Đồng c ần đ ược liên k ết v ớ i lõi thép. f Chỉ c h o ph é p khi h o àn t o àn c h ôn tro n g bê tông. g Chỉ c h o ph é p khi đ ược liên kết t ốt t ại các đi ể m c á ch nhau khô n g quá 5m v ớ i c ốt thép ở n hữ ng bộ p h ận m ó ng c ó tiếp xúc v ớ i đất Bảng 3. Độ d à y tối thiểu của tấm k im loại sử dụng để l ợ p mái nhà v à tạo thành một phần của hệ thống chống sét. Vật liệu Độ dày tối thiểu (mm) Thép mạ 0,5 Thép không gỉ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đồng 0,3 Nhôm và Kẽm 0,7 Chì 2,0 GHI C HÚ: Cá c s ố li ệ u tro n g bảng n ày là hợ p lý khi m ái nhà là m ột phần c ủa h ệ thống ch ố ng sét. Tuy nhiên vẫn có n g uy c ơ tấ m kim loại bị đánh th ủ ng đ ối v ớ i c á c cú sét đá n h thẳ n g. 7 Sự cần th i ết của v i ệc phòng chống sét 7.1 Ng u y ên tắc chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đối v ới các công trình khác, tiêu c h uẩn v ề phòng chống s é t được đề c ập đến trong tiêu ch u ẩn này là đủ đáp ứ ng và câu hỏi duy nhất được đặt ra là có cần chống sét hay không. Trong nhiều tr ư ờng hợp, s ự cần t h i ế t phải c hống sét là rất rõ ràng, ví dụ: a) Nơi tụ họp đông ng ư ời; b) Nơi c ần phải bảo v ệ các dịch vụ cô n g c ộng thiết y ếu; c) Nơi mà qu a nh khu v ự c đó th ư ờng xuyên x ả y ra s ét đánh; d) Nơi có các k ết c ấu rất c a o hoặc đ ứ n g đơn độc m ột mình; e) Nơi có các công trình có giá trị v ăn hoá hoặc l ị ch sử ; f) Nơi có ch ứ a các loại v ật liệu dễ cháy h o ặc nổ. Tuy nhiên, t rong rất nhiều tr ư ờng hợp khác thì không d ễ qu y ết định. Trong các tr ư ờng hợp đó c ần tham khảo 7 .2; 7.3; 7.4; 7.5; và 7.6 về nhiều y ếu tố ảnh h ư ởng đến xác s uất sét đánh và các ph â n tích v ề hậu quả c ủa nó. Tuy nhiên một s ố y ếu tố không thể đ ánh giá đư ợ c và chúng có thể bao t rùm lên tất c ả cá c y ếu tố khác. Ví dụ nh ư , yêu cầu khô n g xảy ra các nguy c ơ c ó t hể tránh được đối v ới cuộc s ống c ủ a con ng ư ời hoặc là v i ệc tất c ả m ọi ng ườ i s ống trong toà nhà luôn c ảm th ấ y an toàn c ó t h ể qu y ết định câu hỏi theo h ư ớng c ần có hệ thống chống sét, m ặc dù thông th ư ờng thì điều này là không c ần t hiết. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1) Công năng c ủa toà nhà. 2) Tính chất c ủ a việc xây d ự ng toà nhà đó. 3) Giá trị c ủa v ật thể trong toà nhà ho ặ c nh ữ ng h ậ u quả do sét đánh gây ra. 4) Vị trí toà n h à. 5) Chiều cao công trình. 7.2 Xác đ ị nh xác suất sét đánh vào công trình X ác s uất c ủ a m ột công t rình hoặc m ột k ết c ấu bị sét đánh t r ong bất kì m ột năm nào đó là t í ch c ủ a “ m ật độ sét phóng x u ống đấ t ” v à “diện tích thu sét h ữ u dụng” c ủ a k ết c ấu. M ật độ sét phóng x u ống đất, N g , là s ố lần sét phóng x u ống mặt đất trên 1k m 2 trong m ột năm. Giá trị N g thay đổi rất lớn. Ước tính giá trị N g trung bình năm được tính toán b ằng quan sát trong rất nhiều năm cho các vùng trên thế gi ớ i được cho trong Bảng 4 và H ì nh 1. Bản đồ m ật độ sét đánh tru n g bình trong năm ở Việt Nam được cho ở Hình 2. Số liệu v ề m ật độ sét đánh trung bình trong năm t ạ i các trạm k hí t ư ợng ở Việt Nam đư ợc cho ở phụ lục E c ủa tiêu ch u ẩn này. Các m ứ c đồng m ứ c được s ử dụng trên bản đồ ở Hình 2 dao động từ 1,4 đến 13 , 7. Khi áp dụng giá trị m ật độ sét p hóng x u ống đất cho một v ị trí không nằm trên đ ư ờng đồng mứ c để tính toán nên lấy giá trị lớn hơn gi ữ a các giá trị đường đồng m ứ c lân cậ n nó. Ví dụ v ị trí n ằ m g i ữ a hai đường đồng m ứ c có giá trị là 5,7 và 8,2 thì lấy giá trị m ật độ sét phóng x u ống đất là 8,2 lần/k m 2 / năm; v ị trí nằm gi ữ a hai đường đồng m ứ c có giá trị là 8,2 và 10,9 t hì lấy giá trị m ật độ sét phóng x u ố n g đất là 10,9 lần/k m 2 /năm; v ị trí nằm ở vùng có giá trị > 13,7 thì lấy giá trị m ật độ sét phó n g x u ống đất là 16,7 lần / k m 2 /năm. C ó thể tham khảo phụ lục E v ề m ật độ sét phóng x u ống đất cho c á c địa danh được lập trên c ơ s ở bản đ ồ m ật độ sét (Hình 2) và khu y ế n cáo ở m ục này. Diện tích t h u sét h ữ u d ụng c ủa m ột k ết c ấu là d iện tích m ặt bằng c ủa c á c công trình kéo dài trên tất c ả cá c h ư ớng có tính đến c hiều cao c ủa nó. Cạnh c ủa diện t ích thu sét h ữ u dụng đ ư ợc m ở rộng ra từ cạnh c ủa k ế t c ấu m ột k h oảng bằng chiều cao c ủ a k ết c ấu tại điểm tính ch i ều cao. Bởi v ậy, đối v ới m ột toà nhà hì n h chữ nhật đơn giản có chiều d à i L , chiều rộng W, chiều cao H (đơn v ị tính là m), thì diện tích thu sét hữ u dụng có độ dài (L + 2H) m và ch i ều rộng ( W +2H) m với 4 góc tròn t ạo bởi ¼ đường tròn có bán kính là H. Như v ậy diện tích thu sét h ữ u dụng A c ( m 2 ) s ẽ là (xem Hình 3 và ví dụ ở Phụ lục D): ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X ác s uất sét đánh vào công trình trong m ột năm, p được tính như sau: p = A c x N g x 10 -6 (2) Bảng 4. M ố i quan hệ g i ữ a số ngày có sét đánh trong 1 năm và số l ần sét đánh trên 1 km 2 /năm Số ng à y có sét đ á nh trong năm Số l ần sét đ ánh tr ê n km 2 trong năm Trung bình Kho ả ng g i ớ i hạn 5 0,2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 0,5 0,15 đến 1,0 20 1,1 0,3 đến 3,0 30 1,9 0,6 đến 5,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,8 0,8 đến 8,0 50 3,7 1,2 đến 1 0,0 60 4,7 1,8 đến 1 2,0 80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,0 đến 1 7,0 100 9,2 4,0 đến 2 0,0 7.3 Xác suất sét đánh cho phép X ác s uất sét đánh cho p hép được l ấ y bằng 10 -5 trong m ột năm. 7.4 Xác suất sét đánh tổng hợp Sau khi đã thiết lập được giá trị c ủa p, là s ố v ụ sét có khả năng đánh vào công tr ì nh trong m ộ t nă m, tính x ác su ấ t sét đánh t ổng hợp bằng cách nh â n p với các “hệ s ố điều chỉnh” được cho ở cá c bảng từ Bảng 5 đến Bảng 9. Nếu x ác suất sét đánh tổ n g hợp này lớn hơn x ác suất sét đá n h cho phép p 0 = 10 -5 trong m ột năm thì c ần phải bố trí hệ thống chống sét. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7.5 Các hệ số điều chỉnh: Bảng 5 đến Bảng 9 liệt k ê c ác h ệ s ố điều chỉ n h t ừ A đến E b iểu thị m ứ c độ quan tr ọ ng hoặc mứ c độ rủi ro t ư ơng đối trong mỗi tr ư ờng hợp. Bảng 5. Bảng tra giá t r ị hệ số A (theo dạng công trình) Dạng c ông trình Giá t r ị hệ số A Nhà và công trình v ới kích th ư ớc t h ông th ư ờng 0,3 Nhà và công trình v ới kích th ư ớc t h ông th ư ờng và có bộ phận nhô cao hơn xung quanh 0,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,0 Công s ở, khách s ạn, n h à ở chung cư 1,2 Nơi tập trung đông ng ư ời như hội t r ư ờng, nhà h át, bảo tàng, siêu thị lớn, b ư u đi ệ n, nhà ga, b ến xe, sân bay, sân v ận động. 1,3 Tr ư ờng học, bệnh v i ện, nhà trẻ m ẫu giáo… 1,7 Bảng 6. Bảng tra giá t r ị hệ số B (theo dạng kết cấu công trình) Dạng k ết c ấ u công trình ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khung thép hoặc bê tô n g c ốt thép có mái kim loại 0,1 Khung thép có mái khô n g phải bằng kim l o ại (*) 0,2 Bê tông c ốt thép có mái không phải bằng kim l o ại 0,4 Thể xây có mái không p h ải bằng kim loại hoặc tranh tre n ứ a lá 1,0 Khung gỗ có mái không phải bằng kim loại hoặc tranh tre n ứ a lá ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thể xây, k h ung gỗ có m ái bằng kim l o ại 1,7 Các công tr ì nh có mái bằng tranh tre n ứ a lá 2,0 C H Ú TH Í CH: *) C á c k ết cấ u có b ộ p hận kim loại trên nóc mái và có tính d ẫn đi ệ n liên tục x u ố ng đất thì k hông c ần theo bả n g này Bảng 7. Bảng tra giá t r ị hệ số C (theo công năng sử dụng) Dạng c ông n ăng sử dụ ng Giá trị hệ số C Nhà ở, công s ở, nhà máy, x ư ởng s ản xuất không ch ứ a c á c đồ v ật quý hiếm hoặc đặc biệt dễ bị huỷ hoại (*) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khu công ngh i ệp, nông nghiệp có c hứ a các thứ đặc biệt dễ bị huỷ hoại (*) 0,8 Trạm điện, trạm k hí đốt, điện thoại, đ ài phát tha n h 1,0 Khu công n gh i ệp then c h ốt, công tr ì nh di t í ch l ịch sử , bảo t à ng, toà nhà tr ư ng bày t ác phẩm n g hệ thuật hoặc công trình có ch ứ a các thứ đặc biệt dễ bị h u ỷ hoại (*) 1,3 Tr ư ờng học, bệnh v i ện, nhà trẻ m ẫu giáo, nơi t ậ p trung đông ng ư ời 1,7 C H Ú TH Í CH: *) D ễ bị huỷ hoại do cháy ho ặ c hậu q uả c ủa h o ả ho ạ n ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mức độ c ác h l y Giá t r ị hệ số D Công trình xây d ự ng trong khu v ự c đã có nh i ều công tr ìn h khác ho ặ c có nh i ều c â y xanh v ới chiều cao t ư ơng đương hoặc lớn h ơ n 0,4 Công trình xây dự ng trong khu v ự c có ít công tr ì nh khác ho ặ c câ y x a nh có ch i ều c a o t ư ơng đương 1,0 Công trình xây d ự ng h oàn toàn cách ly hoặc cách x a ít nhất hai lần chiều cao c ủa các công trình hay cây xanh hiện h ữ u trong khu v ự c 2,0 Bảng 9. Bảng tra giá t r ị hệ số E (theo dạng đ ị a hình) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Giá trị hệ số E Vùng đồng bằng, trung du 0,3 Vùng đồi 1,0 Vùng núi c a o từ 300 mét đến 900 mét 1,3 Vùng núi c a o trên 900 mét 1,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Rủi ro đối v ới c uộc s ống thông th ư ờng là rất n hỏ nh ư ng nếu m ột toà nhà bị sét đánh trúng, hoả hoạn hay s ự hoảng loạn có t hể x ảy ra m ột cách t ự p hát. Bởi v ậy nên th ự c hi ện tất c ả các biện pháp có thể có để giảm th i ểu các t á c động này, đặc biệt c á c t ác động đối v ới ng ư ời già, trẻ em và ng ư ời ốm y ếu. Đối v ới các toà nhà s ự dụng vào n hiều m ục đích khác n h au, nên áp d ụng hệ s ố A cho tr ư ờng hợp nghiêm trọng nhất. 7.6 Diễn giải xác suất sét đánh tổng hợp Ph ư ơng pháp xác suất trong tiêu chuẩn này nh ằ m m ục đích h ư ớng dẫn cho các tr ư ờng hợp khó quy ế t định. Nếu k ết quả tính được nhỏ h ơn 10 -5 (1 t r ong 100.0 0 0) khá n h i ề u thì nhiều k hả năng không c ần đến hệ thống chống sét; nếu như k ế t quả lớn hơn 10 -5 , ví dụ như 10 -4 (1 trong 10.000) thì c ần có các lí do xác đáng để làm c ơ s ở cho v i ệc qu y ết định không làm h ệ thống chống sét. Khi được c h o là các hậu quả dây chu y ền s ẽ là nhỏ và ảnh h ư ởng c ủa m ột cú sét đ á nh s ẽ c hỉ g â y hư hại rất nhẹ đối v ới k ết c ấu c ủa công trình, có thể s ẽ là tiết kiệm nếu không đầu tư làm h ệ thống chống sét v à chấp nhận rủi ro đó. Tuy nhi ê n ngay c ả vi ệc qu y ết đị n h như v ậy c ũng c ần ph ả i tính toán đ ể biết được m ứ c đ ộ rủi ro đó. Các kết c ấu c ũng rất đa dạng và dù có s ử dụng ph ư ơng pháp đánh giá n ào đi n ữ a c ũ ng có thể c h o các k ết quả kh ô ng bình t h ư ờng và nh ữ ng ng ư ời s ẽ phải qu y ết định liệu s ự bảo v ệ l à c ầ n thiết hay không có thể s ẽ phải s ử dụng ki n h ngh i ệm v à s ự phán đoán c ủa mình. Lấy ví dụ nh ư , m ộ t ngôi nhà k ết c ấu khung thép có t h ể được nhận định l à có x ác s u ất sét đánh thấp, tuy nhiên v i ệc th ê m hệ thống chống sét v à nối đất s ẽ nâng cao khả nă n g c hống sét rất nhiều nên chi phí để lắp đặt thêm hệ thố n g này c ó thể được x em là hợp lí. Đối v ới các ống khói b ằ ng gạch ho ặ c bê tông, k ết quả tính x ác suất s ét đánh tổng h ợp có thể t h ấp. Tuy nhiên nếu chúng đ ứ ng m ột mình h oặc v ư ơn cao hơn các k ết c ấu xu n g quanh hơn 4,5m thì c ần phải c hống sét cho dù xác suất sét đánh có giá trị nào đi n ữ a. Nh ữ ng ống khói n h ư v ậy s ẽ không áp dụng được ph ư ơ ng pháp xác suất sét đ á nh tổng hợ p . T ư ơng t ự như v ậ y , cá c kết c ấu c h ứ a chất nổ hay dễ cháy c ần được x em x ét thêm các yếu tố khác n ữ a (xem m ục 18 và 8.3 ). Ví dụ v ề v iệc tính toán x ác xuất sét đánh tổng h ợp để qu y ết định có c ần bố trí hệ t h ống chống sét hay không được cho ở phụ l ục D. 8 Vùng bảo vệ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khái niệm “vùng bảo v ệ” được hi ể u m ột cách đơn giản là thể tích mà trong giới h ạn đó các b ộ phận c hống sét tạo ra m ột s ự bảo v ệ c hố n g lại các cú phóng điện tr ự c tiếp bằng v i ệc thu c ác tia sét vào các bộ phận ch ố ng sét đó. Kích th ư ớc và hình dá n g của vùng bảo v ệ th a y đổi theo chiều cao c ủa ngôi nhà h oặc ch iều cao của các thiết b ị t hu sét thẳng đ ứ ng. Nói chung đối v ới các công tr ì nh không c a o quá 20m, vùng bảo v ệ c ủa cá c bộ phận thu dẫn sét thẳng đ ứ ng từ d ư ới m ặt đất lên đ ư ợc x ác định là thể t í ch t ạ o bởi m ột h ì nh nón v ới đỉnh c ủa nó n ằ m ở đỉnh bộ phận thu sét và đáy nằm dư ới m ặt đất. Vùng bảo v ệ c ủa các bộ phận thu sét ngang được x ác định bởi không gian tạo bởi hình nón có đỉnh nằm trên d â y t hu sét ngang c h ạy từ điểm đầu đến điểm c uối. Đối v ới nh ữ ng k ết c ấu cao hơn 20m, việc xá c định vùng bảo v ệ n h ư trên có thể không áp dụng được, v à c ần p h ải có thêm c ác thiết bị c hống sét l ắp đặt theo cách t hứ c như trong Hình 4 (x e m thêm m ục 16) để chố n g lại các cú sét đánh vào phía bên c ạnh công tr ì nh. 8.2 Góc bảo vệ Đối v ới các k ết c ấu k h ô ng v ư ợt quá 20m v ề ch i ều cao, góc g iữ a c ạ nh c ủa hình nón v ới ph ư ơng thẳng đ ứ ng tại đỉ n h c ủa hình nón gọi là góc b ảo v ệ (H ì nh 5). Độ l ớ n c ủa góc bảo v ệ không thể xác định được m ột cách c h ính x ác v ì n ó phụ thu ộ c vào độ lớn c ủa cú sét đ á nh và s ự h i ệ n diện trong vùng bảo v ệ c á c v ật thể có k hả năng dẫn điện và c h úng có thể tạo nên các đường nối đất độc lập v ới hệ thống chống sét. Tất c ả nh ữ ng gì có thể k hẳng định là khả năng bảo v ệ c ủa hệ th ố ng chống s é t s ẽ tăng lên khi g ó c bảo v ệ giảm đi. Đối v ới các k ế t c ấu cao hơn 2 0 m, góc bảo v ệ c ủa bất kì m ột bộ p h ận dẫn sét nào cao tới 20m cũng s ẽ t ư ơng tự như đối v ới các bộ phận thu d ẫ n sét c ủa các kết c ấu t hấp hơn 20m. T u y nhiên công trình cao h ơn 20m có k hả năng bị sét đánh v à o phía bên c ạnh, bởi v ậy c ần xác định thể tích được b ảo v ệ theo ph ư ơng pháp hình c ầu l ă n (xem B.5). Đối v ới cá c m ục đích t h ự c hành nhằm cung cấ p m ột m ứ c độ c hống sét chấp nhận được cho m ột k ết c ấu thông th ư ờng cao tới 20m ho ặ c cho phần k ết c ấu d ư ớ i 20m đối v ới k ết c ấu cao hơn, góc bảo v ệ c ủa bất c ứ m ột bộ ph ậ n riêng nào c ủa l ư ới thu sét, thu sét đ ứ ng hay nằm ngang, được quy định là 4 5 o (xem Hình 5.a và Hình 5.b). Gi ữ a 2 hay nhiều hơn bộ ph ậ n thu sét t h ẳng đ ứ ng đ ặt cách nh a u không quá 2 l ần chiều cao c ủ a chúng thì góc b ảo v ệ t ư ơng đươ n g c ó thể đạt tới 60 o s o v ới ph ư ơng thẳng đ ứ ng (xem Hình 5.c). Đối v ới mái bằng, diện t í ch g iữ a các dây dẫn song song đư ợ c coi là đư ợ c c hố ng sét nếu bộ phận thu sét được bố trí theo 11.1 và 11.2. Đối v ới các k ết c ấu có yêu c ầu chống sét cao hơn thì khu y ến cáo áp d ụng các góc bảo v ệ khác (xem m ục 18). 8.3 Các công trình r ất dễ bị ng u y hiểm do sét đánh Đối v ới các công trình r ất dễ bị ng u y h i ểm do sét đánh, ví d ụ c ó c h ứ a c hất cháy nổ, thì c ần áp d ụng tất c ả các giải pháp chống sét có thể có, mặc dù đó chỉ là để phòng chống các v ụ s ét đánh rất hiếm k hi x ảy ra trong vùng b ảo v ệ được định ngh ĩ a như ở 8.1 và 8.2. X e m chi t i ế t m ục 18 v ề v iệc giảm diện tích bảo v ệ và c ác biện ph á p đặc biệt khác cho c á c công trình n ày. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI C HÚ: Hìn h n à y k h ô n g á p d ụ ng c h o ố ng kh ó i B T C T sử d ụ n g cốt thép làm dâ y x u ố ng Hình 4. Hệ thống chống sét cho ống khói x â y gạch Hình 5. Xác đ ị nh góc và phạm vi bảo vệ h iệu quả của kim thu sét 9 Các l ưu ý khi thiết k ế hệ t hống chống sét 9.1 Q u y đ ị nh c hung Tr ư ớc và tr o ng cả quá trình thiết k ế, đơn v ị thiết k ế c ần trao đổi, thảo lu ậ n và thống n hất v ề ph ươ ng án v ới các bộ phận liên qu a n, c ụ thể th e o 9.2; 9.3; 9 . 4 và 9.5. 9.2 Kiến trúc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) Các tu y ến đi c ủa toàn bộ dây dẫn sét; b) Khu v ự c để đi dây v à các cự c n ối đ ấ t; c) C h ủng loại v ật tư dẫn s é t; d) B i ện pháp cố định c á c c hi tiết c ủa h ệ thống ch ố ng sét vào công trình, đặc biệt n ế u nó ảnh h ư ởng tới v ấn đề chống thấm cho công trình; e) Chủng loại v ật liệu chính c ủa công trình, đặc biệt là phần k ết c ấu kim l o ại liên tục như các c ột, cốt thé p ; f) Đ ị a chất cô n g trình nơi xây d ự ng và giải pháp x ử lý n ền móng công trình; g) Các chi tiết c ủa toàn bộ cá c đường ống kim l o ại, hệ thống thoát n ư ớc m ư a, hệ t h ống c ầu thang trong và ngoài công trình có t hể c ần hàn đấu nối v ới hệ thống c h ống sét; h) Các hệ thống ngầm khác có t h ể làm mất ổn định cho hệ thố n g nối đất; i) Các chi tiết c ủa toàn bộ hệ thống trang thiết bị k ỹ thuật lắp đặt trong công trình có thể c ần hàn đấu nối v ới hệ thống chống sét. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thoả thuận v ới các c ơ quan quản lý hệ thống k ỹ thuật ngoài nhà về v iệc đấu nối gi ữ a các hệ thống k ỹ thuật ngoài nhà ( c ấp đ i ện, c ấp n ư ớc, thoát n ư ớc, thông tin, tín h iệu…) v ới hệ thống chống sét c ủa công trình. 9.4 Lắp đặt hệ thống phát thanh, tr u y ền hình Các công tr ì nh phát só n g của đ à i p h át thanh, tr uy ền hình p h ải có thoả t h uận v ề v iệc đấu nối g i ữ a phần tháp thu ph á t sóng với hệ thống ch ố ng sét. 9.5 Các nhà thầu x â y d ự ng Cần thoả thuận, thống n hất được n h ữ ng v ấn đề liên quan s a u đây: a) Chủng loại, v ị trí, số l ư ợ ng thiết bị chính do nhà thầu xây d ự ng cung c ấ p; b) Nh ữ ng phụ k i ện nào c ủ a phần hệ t h ống chống sét do nhà t h ầu xây d ự ng lắp đặt; c) Vị trí của bộ phận dây dẫn sét nằm ngầm ở d ư ới công trì n h; d) Nh ữ ng bộ phận nào c ủ a hệ thống chống sét sẽ phải được s ử dụng n g ay từ trong quá trình thi công xây dự ng công trì n h. C h ẳng h ạ n như hệ t h ống nối đất c ủa công tr ì nh có thể đ ư ợc s ử dụng để nối đất cho cần c ẩu t háp, v ận thă ng , cá c đ ư ờng ray, dàn giáo và các bộ phận t ư ơ ng tự trong quá trình xây d ự ng; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 f) Đối v ới các công trình có s ử dụng mái che bằng kim l o ại như m ột bộ p hận c ủa hệ thống chống sét thì phải t hống nhất g i ải pháp đấu nối v ới hệ thống dẫn sét và nối đất; g) Vị trí và đặc điểm c ủa các công trì n h kỹ thuật n ối v ới công trình ở trên hoặc d ư ới m ặt đất như hệ thống đường s ắt, đường ray cần c ẩu, hệ th ố ng cáp treo, hệ thống máng dây c á p điện, c ột thu phát só n g phát thanh truyền hình, ống khói, đ ư ờng ống kim loại, v.v h) Vị trí, số l ư ợng các c ột c ờ, các phòng k ỹ thuật trên mái ( n h ư : phòng máy của c ầu thang m á y, thông gió, đ i ều hoà..), b ể n ư ớc trên m ái, v à các phần nhô c a o khác; i) G i ải pháp xây dự ng c h o t ư ờng và mái, nhằm m ục đích x á c định ph ư ơng pháp p h ù hợp để c ố định dây dẫn sét, đặc b i ệt l ư u ý đến v ấn đề bảo v ệ công trình khỏi tác đ ộng c ủa khí hậu; j) V i ệc đ ư a dây dẫn sét xuyên qua c ác lớp chống thấm. Bố trí các lỗ để luồn dây xuống qua k ết c ấu, t ư ờng mái, gờ trần,.v.v; k) Các biện p h áp liên k ết v ới c ốt thép, k ết c ấu thép hoặc các c hi tiết kim l o ại; l) Các biện p h áp bảo v ệ hệ thống khỏi bị hư hỏng do tác động c ơ, lý, hoá; m) Các điều ki ệ n để có t h ể đo đạc, ki ể m tra hệ thống; n) V i ệc c ập n h ật hồ s ơ b ả n v ẽ v ề hệ t hống chống sét cho cô n g trình. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các bộ phận c ơ bản c ủ a hệ thống chống sét b a o gồm: a) Bộ phận thu sét b) Bộ phận dây xuống c) Các loại m ối nối d) Điểm k iểm t ra đo đạc e) Bộ phận dây dẫn nối đất f) Bộ phận c ự c nối đất Các chi tiết c ố định và chi tiết điểm đo kiểm tra điển hình c ủ a hệ thống d ây dẫn được thể h iện t r ên Hình 6, Hình 7 và Hình 8. 11 Bộ phận thu sét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bộ phận thu sét có thể l à cá c ki m th u sé t ho ặc l ư ới thu sét hoặc k ết hợp c ả hai (x e m minh hoạ tại các hình từ Hình 9 đến Hình 14). Khoảng cách từ bất k ỳ bộ phận nào c ủa mái đến bộ phận thu sét nằm ngang khô n g nên l ớn hơn 5 mét (xem th ê m Ghi chú 1 và Ghi chú 2 trong Hình 10). Đối v ới nh ữ ng d ạng mái bằng có d i ện t ích lớn th ư ờng s ử dụng l ư ới thu sét khẩu độ 10 mét x 20 mét. Đ ố i v ới nh ữ ng mái có nhiều nóc, nếu khoảng cách S g iữ a hai n ó c lớn hơn 10 + 2 H, trong đó H là độ c a o c ủa nóc (tất c ả được tí n h bằng đơn v ị mét) thì phải bổ sung thêm các dây thu sét (xem Hình 11). Đối v ới nh ữ ng công trì n h bê tông c ốt thép, bộ phận thu s é t có thể được đấu nối vào hệ c ốt thép c ủa công trình t ạ i nh ữ ng v ị trí thích ứ ng v ới s ố l ư ợng dây xuống c ần thiết theo tính toán. Tất c ả cá c bộ phận b ằ ng kim l o ại nằm ng a y trên mái h o ặc cao hơn bề m ặt c ủa mái đều được nối đất như m ột phần c ủa bộ p hận thu sét (x em minh h oạ tại Hình 4, Hình 6 và tham k h ảo Hình 15). Lớp phủ đỉnh t ư ờng, đỉnh mái và lan can bằng kim l o ại (xem m ục 9), l ư ới bằng kim l o ại ở sân th ư ợ ng nên được t ậ n dụng làm một phần c ủa bộ phận t h u sét (xem Hình 4, Hình 6 và Hình 16). 11.2 Các dạng cấu tạo bộ phận thu sét 11.2.1 Nguyên tắc chung Các dạng c ấu tạo bộ p hận thu sét thông dụng nhất được minh hoạ t ạ i các hình từ Hình 9 đ ến Hì nh 14. Phạm vi ứ ng dụng c ủa t ừ ng dạ n g thu sét được c hỉ dẫn t ại 11.2.2; 1 1.2.3; 11.2 . 4; 11.2.5 và 11.2.6. Việc s ử dụng bộ phận t hu sét dạng nào là tuỳ t huộc v ào kiến trúc và k ết c ấu c ũng như v ị trí xây dự ng c ủa t ừ ng c ô ng trình. 11.2.2 Kim thu sét đơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 11.2.3 Dây thu sét, lư ới thu sét cho nhà mái bằng Hình 5 (b) minh hoạ bố trí dây thu sét v i ền theo chu vi mái của công t r ình d ạng k h ối c hữ nhật và m ặ t bằng, m ặt c ắt phạm vi bảo v ệ. Hì n h 9 minh hoạ cách bố trí bộ phận chống sét đ i ển hình đối v ới các công trình mái bằng diện tích lớn (x em 11.1). Thông th ư ờ ng s ử dụng l ư ới thu sét cho các c ô ng trình dạng này nhằm giảm tác động c ủa h i ệu ứ ng lan t ru y ền sét. 11.2.4 Công trình có m ặt bằng rộng và hình khối ph ứ c t ạp Đối v ới các công trình b ao gồm nh i ề u khối trong đó có c ả p h ần cao tầ n g và thấp tần g , như minh hoạ tại Hình 13, hệ thống chố n g s ét s ẽ b a o gồm đầy đủ cá c bộ p hận: thu sé t , dây x u ống và tiếp địa. Khi thi ế t k ế hệ thống chống sét cho p h ần th ấ p tầng c ần b ỏ qua s ự hiện diện c ủa phần cao tầng. L ư ới tiếp địa và cá c m ối đấu nối được s ử dụng theo dạng thông dụng (xem Hình 6, 12 . 9, 12.10, m ục 13, và các phụ lục B.1; B.2; và B.5). Hình 10 minh hoạ công trình gồm n hiều khối có mái bằng v ới các độ cao khác nhau. Bảo v ệ cá c k hối bằng hệ th ố ng l ư ới thu sét v i ền xung quanh c h u vi mái và xung quanh phần mái bên trong tại v ị trí có cá c k hối n h ô cao lên (xem Ghi chú 1 tại Hình 10). Tất c ả cá c bộ phận c ủa hệ t h ống chống sét phải được đấu n ối v ới nhau theo quy định ở 4.7 (xem Hình 14 và Hình 30) GHI CHÚ: Tr ên Hình 14 b ộ phận dây thu sét xu n g q uanh ch â n p h ần cao t ầ n g được s ử d ụ ng để đ ấu n ố i lư ớ i thu sét v ớ i dây x uống c ủa p h ần cao tầng. Trên th ự c t ế thì k h u vự c n ày đã nằm trong phạm v i bảo v ệ, nói cá c h khác là bình t h ường thì ở đó k h ông c ần bố trí dây thu s ét. Hình 11 m i nh hoạ cá c dạng mái có diện tích l ớn. Dây thu sét được bố trí trên mái được đấu nối v ớ i nhau ở c ả h ai đầu mép mái. Nếu mái rộng hơn 20 mét thì c ần bổ sung t hêm dây thu sét ngang đ ể bảo đảm k hoảng cách g i ữ a h ai dây thu sét không lớn hơn 20 mét. Đối v ới các công trình có độ cao trên 20 mét thì cần phải áp dụng ph ư ơng pháp hình c ầu lăn - (x e m Phụ lục B và Hình B.1) để xác định v ị trí lắp đặt bộ phận thu sét (trừ t r ư ờng hợp công trình có kết c ấu khung thép). 11.2.5 Đối v ới các công trình mái ngói ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 6. Lan can, lớp phủ đ ỉ nh t ư ờng bằng kim loại v à cốt thép được sử dụng làm kim thu sét và d â y xuống Dây d ẫn sét bố trí ở d ư ới mái ngói chỉ được s ử dụng chủ y ếu trong tr ư ờng hợp mái có độ dầy nhỏ hoặc được đặt ngay d ư ới lớp phủ b ên trên mái, và khoảng cách g iữ a c á c dây dẫn không l ớn hơn 10m. Đối v ới công trình dạng nhà thờ h o ặc dạng k i ế n trúc, k ết c ấu t ư ơng tự thì x ử l ý n h ư công trình đặc biệt. Phần tháp cao hoàn toàn không tính đến trong quá trình thi ế t k ế hệ thống chống sét cho các hạ n g mục thấp hơn c ủ a công trình. 11.2.6 Đối v ới các công trình đ ơn giản có c hứ a các ch ấ t dễ gây cháy nổ Hình 17 m i nh hoạ giải pháp bố trí hệ thống c h ống sét chủ y ếu được s ử dụng đối v ới các công trình đơn giản, có ch ứ a các chất dễ gây cháy nổ. Hệ thống bảo v ệ chính bao gốm hai kim thu sét n ối v ớ i nhau bằng một dây thu sét. Phạm vi bảo v ệ đư ợc thể hi ệ n trên m ặt bằng, m ặt c ắt trong hình v ẽ, đồng thời thể hiện ảnh h ư ởng c ủa độ võng của dây thu sét ngang (x em 18.2.1). Ghi c h ú: Phủ l ớ p chố n g gỉ cho tất c ả c á c nút và liên k ết Hình 7. Điểm đo kiểm tra ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 8. Các kiểu kim thu sét điển hình Hình 9. Thu sét cho mái bằng GHI CHÚ 1: Cần bố trí lư ớ i thu sét dọ c chu vi bao n goài má i và kh ô ng có điểm n à o ở mái c á ch nó quá 5m trừ bộ ph ậ n thấp c h o phép c á ch xa thêm 1m trên m ỗi chiều c a o ch ê nh mái GHI CHÚ 2: Không c ầ n l ư ớ i thu sét n gang ở tư ờ ng mái q uanh gi ế ng t r ờ i; vùng bảo v ệ có góc 6 0 o t ạo ra b ở i 2 dây t hu ng a ng đối v ớ i k ết c ấu d ư ớ i 20 m. Không áp dụng cho k ết c ấ u cao h ơ n 2 0m Hình 10. Thu sét cho mái bằng có nhiều độ cao khác nhau GHI C HÚ 1: N ếu S>1 0 + 2 H cần b ổ su n g dây thu sét d ọc nhà để kh o ảng cách giữa các d â y thu sét k h ông vư ợ t quá 1 0 m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI CHÚ 3: C á c hình v ẽ trên khô n g thể hiện c á c dây x u ống Hình 11. Thu sét cho mái có d i ện tích lớn và nhiều nóc C á c k í c h th ư ớ c tính theo mét GHI C H Ú: C á c v í dụ ở trên minh hoạ c h o nh i ều l o ại mái có kích thước k h ác n hau. Khi th i ết k ế l ư ớ i thu sét mái cần tuân thủ n guyên tắ c: - Không b ộ p hận n à o c ủ a mái c á ch dây thu sét quá 5 m - Cần đ ảm b ả o kh o ảng c á ch ô l ớ n n h ất là 20x10m a) B ộ p h ận thu sét v à dây x u ống Hình 12. Thu sét và d â y xuống được che đ ậ y cho nhà mái dốc với chiều cao d ư ới 20 mét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ký hiệu: - - - - - Dây dẫn đi chìm · Kim thu s ét ( k im t r ầ n không s ơn b ọ c, cao 0,3m) h oặc t ấm kim loại b) C á c d â y t hu sét n ằm dư ớ i tấm l ợ p Hình 12.Thu sét và dây xuống được che đ ậ y cho nhà mái dốc với chiều cao d ư ới 20 mét (tiếp) GHI CHÚ: Các dây d ẫn ng ang cần đ ư ợc liên k ết t ại các v ị trí giao nhau Hình 13. Thu sét và d â y xuống cho công trình mái bằng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) l ư ớ i thu n ằ m ngang b ố trí theo ô 10m x 20m b) liên k ết v ới k ết c ấu th é p t ại các g óc v ớ i kho ả ng c á ch 20m dọ c c h u vi và chân p h ần nhô cao trên mái thấp 1 đ o ạn 0,5m Hình 14. Thu sét cho công trình có tháp cao d ẫn điện GHI CHÚ: K h ông t h ể hi ệ n dây x u ống tr o ng hình v ẽ n à y Hình 15. Thu sét cho công trình có c h ứ a các chất dễ g â y ch á y n ổ 12 Dây xuống 12.1 Khái niệm chung. Ch ứ c năng c ủa dây xu ố ng là tạo ra m ột nhánh có điện trở thấp từ bộ phận thu sét x u ống cự c nối đất sao cho dò n g điện sét đ ư ợc dẫn xuống đất m ột cách an to à n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong th ự c t ế, tùy th u ộc vào dạng c ủa công trình, thông th ư ờng c ần có các dây x u ố ng đặt song song, m ột s ố ho ặ c toàn bộ n h ữ ng dây x u ống đó có thể là m ột p hần c ủa k ết c ấu công t r ình đó. Ví d ụ, m ột khung thép hoặc k ết c ấ u bê tông c ố t thép có thể không c ần các dây x uống vì bản thân cái khu n g đó đã tạo ra m ột m ạng l ư ới gồm nh i ều nhánh x u ống đất m ột cách h i ệu quả, n g ư ợc lại m ột k ết c ấu đư ợ c làm hoàn toàn t ừ các v ật li ệ u không dẫn điện s é t s ẽ c ần các dây x u ống bố t r í theo k í ch t h ư ớc v à d ạ ng c ủa k ết c ấu đó. Tóm lại, hệ t hống dây x u ống khi có t h ể th ự c hi ệ n được thì nên dẫn thẳng từ bộ phận thu sét đến m ạ ng l ư ới nối đất và đặt đối x ứ ng xung quanh các t ư ờng bao c ủ a công trình bắt đầu từ các góc. T r ong m ọi tr ư ờng hợp, c ần phải lư u ý đến hiện t ư ợng lan t r uyền sét (x e m 12.5). GHI C HÚ: C hiều dày nhỏ nhất k hi s ử dụng tấm lợp k im loại làm một bộ phận c ủa h ệ thống c h ố ng sét là: - Thép m ạ k ẽ m 0,5mm - Đồ n g 0,3 mm - Nh ô m, k ẽm 0,7mm - Chì 2,0 mm Hình 16. Kẹp đấu nối bộ phận thu sét cho mái bằng trong t r ư ờng hợp mái kim loại được sử dụng làm một bộ phận của hệ thống chống sét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bố trí dây xuống cho n h i ều dạng c ô ng trình, có hoặc không có khung t h ép, được t h ể hiện trên Hình 18. Trong các công trình có chiều cao l ớn, khung thép hoặc c ố t thép trong bê tông phải được liên k ết v ới nhau và th a m gia vào s ự tiêu tán d òng điện sét cùng với c á c ống th ẳ ng đ ứ ng v à c á c chi tiết t ư ơng t ự , chúng nên được li ê n k ết ở phần trên cùng và phần d ư ới cùng. Thiết k ế c ủa hệ t h ống chống sét do đó s ẽ bao gồm cá c cột liên tục hoặc các trụ thẳng đ ứ ng được bố trí phù h ợp v ới 12.3. Với các công trình có khung t h ép h o ặc các công trình b êtông c ốt t h ép không c ầ n thiết phải bố trí các d â y xuống riê n g rẽ. Hình 18a) minh họa m ột công trì n h có khung thép. Theo đó kh ô ng c ần bố trí t hêm các d â y x u ống nh ư ng c ần nối đất phù hợp v ới tiê u ch uẩn này. Hình 18b) t hể hiện cách bố trí dây xuống trong tr ư ờng hợp mái đua ở 3 c ạnh. Hình 18c) t hể hiện c á ch bố trí tro n g tr ư ờng hợp phòng khiêu v ũ hoặc bể bơi có khu phụ trợ. Hình 18d), Hình 18e), Hình 18f) v à Hình 18 g ) thể hiện các công trì n h có hì n h d ạng mà có thể bố trí tất c ả c ác dâ y x uống c ố định ở các b ứ c t ư ờng bao. Cần p h ải thận trọ n g k hi lự a c h ọn khoảng c ách c á c dây x u ống phù hợp để tránh khu v ự c ra vào, l ư u ý đến yêu cầu tránh điện áp b ư ớc nguy hiểm trên bề m ặt đất (tham khảo thêm Hình 19). 12.3 Số l ư ợng kh u y ến cáo Vị trí và kh o ảng cách c á c dây x uống trong công trình l ớn t h ư ờng phụ t huộc v ào k i ến trúc. Tuy nhiên, nên bố trí một dây xuố n g v ới khoảng cách g iữ a các dây là 20m hoặc nhỏ hơn theo chu vi ở cao độ mái hoặc cao độ nền. Công trình có ch i ề u cao trên 2 0m p h ải bố trí các dây cách nhau 1 0 m hoặc nhỏ hơn. 12.4 Nh ữ ng công trình cao khó th ự c h i ện việc đo kiểm tra. Với công tr ì nh có c h iều cao l ớn, đi ề u kiện kiểm tra và đo đạc là kh ó , c ầ n phải có bi ện pháp đo kiểm tra tính liên tục c ủa hệ thố n g. Cần ít nhất hai dây xuống cho c ô ng tác đo đ ạ c đó (xem Hình 4). 12.5 Bố trí đườ n g dẫn xuống Dây x u ống c ần phải đi t heo lối thẳ n g nhất có thể được gi ữ a l ư ới thu sét và m ạng nối đất. Khi s ử dụng nhiều hơn m ột dây x u ống thì các dây xuống c ần được s ắ p x ếp càng đều càng tốt xung qua n h t ư ờng bao c ủa cô n g trình, bắt đầu từ các g óc (xem Hì n h 18), tùy thuộc v ào ki ế n trúc và khả năng thi công. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các b ứ c t ư ờng bao quanh sân c h ơi và giếng trời có thể được s ử dụ n g để gắn các dây x u ống nh ư ng không được s ử dụng vách lồng th a ng máy (x e m 15.3.10). Các sân có t ư ờng bao c ứ 20m phải được trang bị m ột dây xuống. Tuy nhiên, nên có ít nhất hai dây x uố ng và bố trí đối x ứ ng. 12.6 Sử dụng cốt thép trong kết cấu bêtông 12.6.1 Nguyên tắc chung Các chi tiết c ụ thể c ần đ ư ợc qu y ết định ở giai đ o ạn thiết k ế, t r ư ớc khi t h i công công t r ình (xem 9. 5 ). 12.6.2 Tính dẫn đi ệ n liên tục Các thanh cốt thép kim l o ại c ủa k ết c ấu bêtông c ốt thép đúc tại c hỗ đôi khi được hàn, tr ư ờng h ợp đó hiển nhiên là nó t ạo ra khả năng tru y ền điện l i ên tục. Thông th ư ờng chúng được nối buộc v ới nhau bởi các dây nối k im loại ở cá c điểm giao nhau. Mặc dù v ậy, không kể đ ến nh ữ ng mối liên k ết t ì nh c ờ tự nhiên c ủa kim loại, thì m ột s ố l ư ợng rất lớn c ủa các thanh và các m ối giao nhau thi công như v ậy c ũng là đảm bảo tách nhỏ c ư ờng độ c ủ a dòng điện sét ra thà n h nhiều nh á nh tiêu tán song song. Kinh nghiệm c hỉ ra rằng k ết c ấu đó rõ ràng có thể tận dụng như là một bộ phận trong hệ t hống chống sét. Tuy nhiên, c ần l ư u ý các v ấn đề sau : a) Phải đảm bảo tiếp xúc giữa các c ố t thép, ví dụ bằng cách cố định chú n g bằng dây buộc; b) Cần phải nối c ốt thép đ ứ ng v ới nhau và cốt thép đ ứ ng v ới c ốt thép n g ang. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các dây dẫn sét không được k ết n ố i v ới các c ộ t , dầm hay g i ằng bêtông c ốt thép ứ n g l ự c tr ư ớc vì thép ứ ng l ự c t rư ớc không đ ư ợc liên k ết và do đó không có tính d ẫn điện li ê n tục. 12.6.4 Bê tông đúc sẵn Trong tr ư ờng hợp các c ột, dầm h a y trụ bằng bê tông c ốt thép đúc s ẵn thì cốt thép có thể được s ử dụng như là dây d ẫn nếu các đoạn c ốt th é p ở cá c cấu kiện riêng b i ệt được gắn k ết v ới nh a u và đảm bảo tính dẫn điện li ê n tục. GHI C H Ú: Đ ể tr á nh hiện tư ợ ng l a n tr uy ền sét, kh o ảng c á ch t ối thiểu g i ữa cô ng trình và dây d ẫn/ c ột c h ống là 2m h o ặc t heo 15.2 ( l ấy k h o ảng c á ch l ớ n n h ất) Hình 17. B ộ phận thu sét và vùng bảo vệ cho công trình đơn giản có ch ứ a chất dễ cháy nổ. GHI CHÚ 1: Dâ y x u ố ng c ó t h ể là m ột b ộ p h ận c ủ a kết c ấ u ho ặc t h a n h tr ò n , thanh dẹt b ố trí ở mặt ngo à i công trình GHI CHÚ 2:Đ ố i với kết cấu c a o hơn 2 0m , d â y x u ố n g đ ặt c á ch nh a u kh ô n g quá 10 m m ột ch i ếc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 19. Chênh lệch điện áp ở mặt đất gần cột đỡ, tháp, trụ có c ự c nối đất nhiều c ự c đơn giản 12.7 T u y ến đi b ê n trong Khi khả nă n g bố trí tu y ến dây xu ố ng phía bên ngoài là k h ông khả thi hoặc là kh ô ng thích hợp (x e m 12.8.3), các dây xuống c ó thể được bố trí vào trong m ột ống rỗng bằng v ật liệu phi kim loại, không cháy và được kéo thẳng xuống đất (xem Hình 20). Bất c ứ rãnh được che kín, máng t hiết bị, ống hoặc máng cáp chạy s uốt chiều cao công trình không c h ứ a s ợi d â y cáp nào đều có t h ể đ ư ợc s ử dụ n g cho mục đích này. 12.8 Uốn góc nhọn và nhánh vòng 12.8.1 Điều kiện t h ự c tế không phải l ú c n à o c ũng cho phép các t u yến đi theo con đường t hẳng nhất. Tuy có thể c hấp nhận uốn góc nhọn tại m ột s ố v ị trí, ví d ụ như tại các gờ mái, n h ư ng c ần l ư u ý c á c nhánh vòng trong dây d ẫn có thể làm điện c ảm cao g i ảm x u ống nhanh làm cho v i ệc tiêu tán dòng đi ệ n sét có t h ể x ảy ra phía h ở c ủa nhánh vòng. Về c ơ bản, rủi ro có thể x uất hiện khi c h i ều dài c ủa dây dẫn tạo ra nhánh vòng v ư ợt quá 8 lần chiều rộng p h ần hở c ủa m ạch ( X em Hình 21). 12.8.2 Khi không t hể tránh được nhánh vòng dài, ví dụ như tro n g tr ư ờng hợp t ư ờng lan can, t ường m ái, các d â y dẫn phải được s ắp đ ặt sao cho khoảng c á ch của phần hở nhánh vòng đáp ứ n g được nguyên tắc đ ư a ra ở 1 2.8.1. Cách làm khác là tạo lỗ qua các tư ờng lan can để các dây d ẫ n có thể xuyên qua d ễ dàng. 12.8.3 Tại các cô n g trình có c ác sàn trên đua ra, c ần xét tới nguy c ơ lan tru y ền sét từ dâ y x uống bên ngoài đến ng ư ời đ ứ ng ở d ư ới phần nhô ra. Các dây x u ố n g phải theo m ột tu y ến ở bên trong, phù hợp v ới 12.7, nếu kích th ư ớ c c ủa phần nhô ra đó có thể gây n g uy cơ v ề la n tru y ền sét cho n gư ời hoặc nếu khoảng cá c h các dây x u ống lớn hơn 20m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 w ≤ 15(0,9h-2,5) (3) nếu các dây xuống đi theo tu y ến bên ngoài. Cách x ác định h và w của phần nhô ra được minh họa ở Hình 21d. 12.9 Liên kết để tránh hiện t ư ợng lan tr u y ền sét Bất c ứ chi t iết kim l o ại ở trong ho ặ c l à m ột p h ần c ủa k ết c ấu hoặc b ất cứ thiết bị công trì n h có các thành phần kim l o ại được thiết k ế h o ặc ngẫu nhiên t i ếp xúc v ới đất nền phải được c ách ly hoặc liên k ết v ới dây xu ố ng ( X em m ụ c 17). Tuy n hiên, trừ phi các tính to á n ở 15.2 và các yêu cầu ở B.2 c h ỉ ra rằ ng c ần phải li ê n k ết thì n h ữ ng thứ c ó ti ếp xúc v ới hệ thống c h ống sét, tr ự c tiếp hoặc không tr ự c t i ếp, thông qua các liên k ết kim l o ại v ới kim l o ại c hắc c hắn v à tin c ậy thì không c ần các dây dẫn liên k ết thêm. Chỉ dẫn ch u ng t ư ơng tự c ũng áp d ụ ng cho toàn bộ các chi tiết kim l o ại lớn để hở nối hoặc kh ô ng nối v ới đất. GHI CHÚ: Trong p h ạm vi v ấn đề này, chi tiết đư ợ c coi là l ớ n khi có k í c h th ư ớc một c ạnh b ất k ỳ l ớ n h ơ n 2 m. Có thể bỏ q ua các chi t i ết nhỏ như cá c bản lề cử a, giá đỡ máng bằng kim l o ại ha y c ốt thép c ủa các dầm nhỏ đ ơ n độc. 12.10 Liên kết ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hầu hết các p h ần c ủa h ệ thống ch ố ng sét đ ư ợc th i ết k ế s a o cho có t h ể lắp v ừ a v ào trong m ặt bằng chung. Tuy nhiên các liên k ết được s ử dụng để k ết nối cá c bộ phận l à m từ kim l o ại có các h ì nh dạng và thành p h ần khác nhau do đó k h ông thể có m ột dạng c huẩn. Do t í nh đa dạng trong s ử dụng c ủa chúng và c á c nguy cơ ă n mòn nên cần phải chú ý tới các bộ phận kim l o ại c ủa chúng, ví dụ n h ư phần k ết nối và các bộ phận được k ết n ố i. 12.10.2 Các yêu cầu v ề c ơ và đ i ện. M ột liên k ết phải hi ệ u quả c ả v ề c ơ và điện và được bảo v ệ tránh ă n mòn và xâm th ự c tr o ng môi tr ư ờng làm v i ệc. Các chi tiết kim l o ại b ên ngoài ở tr ê n k ết c ấu h o ặc l à m ột p h ần c ủa k ết c ấu có t hể p h ải tiêu tán t o àn bộ dòng điện d o sét đánh vào nó và d o đó liên k ế t c ủa các chi t i ết đó v ới hệ thống c h ống sét phải c ó tiết diện không nhỏ hơn tiết diện c ủa d â y dẫn chính. N gư ợc lại, các chi t iết kim l o ại bên trong khô n g dễ bị hư hại và liên k ết c ủa nó ngoài ch ứ c năng cân bằng điện áp t hì nhiều lắm c ũng chỉ tải m ột phần cư ờng độ dòng đi ệ n sét. Do đó các liên k ết bên trong có thể có t i ết d iện nhỏ hơn tiết diện c á c dây dẫn chính. 12.10.3 Dự trù cho v i ệc liên k ết các thiết bị tư ơng lai Đối v ới m ọi công trình, tại m ỗi c ốt s àn c ần phải dự trù cho việc liên k ết máy móc thiết bị trong tư ơng lai v ới hệ thống chống sét, ví dụ như liên k ết v ới th i ết bị ki m l oại c ấp gas, n ư ớ c , hệ thống thoát n ư ớc hoặc các t h iết bị khác t ư ơng t ự . Các kết c ấu đỡ l ư ới điện, đ iện t hoại hoặc đ ư ờng dây khác trên c a o không nên liên k ết v ới hệ thống chống sét mà không có s ự cho p h ép c ủa nhà ch ứ c trách có thẩm qu y ề n. GHI C HÚ: C ầ n tham kh ả o c á c quy định có liên q uan về ống dẫn kín ch ố ng cháy ở mỗi sàn Hình 20. D â y xuống trong ống dẫn bố trí bên trong ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bất k ỳ m ối nối khác v ới m ối nối h à n đều thể hi ện s ự g ián đoạn trong hệ thống d ẫ n điện và n hạy cả m v ới s ự thay đổi và hư hỏng. Cho nên, hệ thống chống sét c à ng ít m ối nối càng tốt. Các m ối nối phải hiệu q uả c ả v ề m ặt c ơ và điện, ví dụ như k ẹp, vít, bu lông,chốt, đinh tán h o ặc hàn. Với m ối nối c hồng, khoảng chồng lên c ủa m ọi k iểu dây d ẫ n phải không nhỏ hơn 20mm. Bề m ặt ti ế p xúc tr ư ớc hết phải được làm s ạch v à sau đó ngăn chặn h i ện t ư ợng ôxy hoá b ằ n g hóa chất chống rỉ thích hợp. M ối nối gi ữ a hai kim loại khác nh a u phải đ ư ợc làm s ạ c h b ằng các ch ấ t khác nhau v ới m ỗi k iểu v ật liệu. Tất c ả c á c m ối nối phải được bảo v ệ ăn mòn và xâm th ự c do môi tr ư ờng và phải có diện tiếp xúc thích hợp. Kiểm t r a định k ỳ s ẽ thuận tiện d o s ử dụng các lớp s ơn bảo v ệ bằng: a) s ơn phủ có gốc hoá dầ u; b) s ơn phủ cao su b ằng p h ư ơng pháp phun; c) s ơn phủ kh ô ng co nh i ệt. Vật liệu s ử dụng làm đai ốc và bul ô ng phải phù hợp v ới các tiêu chuẩn hiện hành về bu lông và đai ố c. Để bắt bul ô ng thanh d ẹ t, cần ít nh ấ t là 2 b u lô n g M8 hoặc m ột bulông M10. Với các m ối nối đinh tán, c ần phải s ử dụng ít nhất 4 đinh tán có đường kí n h 5mm. Bulông liên k ết c á c tha n h dẹt v ới t ấ m k im loại có chiều dầy nhỏ hơn 2mm c ần phải có m i ếng đ ệ m v ới diện tích k h ông nhỏ hơn 10cm² và phải s ử dụ n g không ít h ơn 2 bulông M8. 12.10.5 Các điểm đo kiểm tra. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cần đặt các b ảng chỉ v ị trí, số l ư ợng và kiểu c ủa cá c c ự c nối đất ở trên m ỗi điểm k iểm tra. Hình 21. Các nhánh vòng 13 M ạng nối đất GHI CHÚ: T h ông tin thêm về mạng nối đất được trì n h bày ở B.1. 13.1 Điện trở n ố i đất C ự c nối đất phải được k ết nối v ới m ỗi dây xu ố ng. M ỗi cự c phải c ó đi ệ n trở (đo b ằ ng Ω) khô n g v ư ợt quá 10 nhân với s ố cự c nối đất được bố trí (xem 12.3). T ất c ả m ạng nối đất nên có điện trở nối đất tổng hợp k h ông v ư ợt quá 10 Ω và không k ể đến bất k ỳ m ột liên k ết nào v ới các thiết bị khác. Điện trở nối đất tr ư ớc và sau khi ho à n thành các liên k ết c ần được đo và ghi chép l ạ i và sử dụng trong m ọi đợt đo kiểm tra sau đó (xem 13 . 4 và m ục 28). Nếu điện t r ở c ủa toàn bộ hệ thống chống sét vư ợt quá 10 Ω, có thể giảm giá trị đ ó bằng cách kéo dài hoặc thêm vào các đi ệ n cự c hoặc bằng cách liên k ết c á c c ự c nối đất riêng rẽ c ủa các dây xuống v ới m ột dây d ẫ n được đặt sâu ít nhất 0,6m d ư ới m ặt đất, đôi khi đ ư ợc g ọi là cự c nối đất m ạch vòng (x e m Hình 22). Các c ự c nối đ ất m ạch vò n g nên được bố trí bên d ư ới các t h iết bị đầu vào công trình. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong k ết c ấu khung th ép, các c ấu k iện c ủa k h ung thép t h ư ờng được liên k ết c h ắ c c hắn đảm bảo có thể s ử dụng như cá c d â y x uống. P h ần thấp nhất c ủa k ết c ấu nên được nối đất m ột cách thỏa đáng, v ới các dây x uống được bố trí tuân theo các yêu c ầ u ở 12.3. Trong hầu hết các tr ư ờng hợp, các móng của công trình s ẽ có điện trở nối đất thấp phù hợp mà không c ần các cự c nối đất khác, đặc biệt nếu móng c ủa công tr ì nh bao gồm c ả cá c c ọc c ó c ốt thép. Việc đo đi ệ n trở nối đất c ủa các m ó ng v ừ a m ới hoàn thành s ẽ q uy ết định liệu bản thân móng đã đ ảm bảo ch ư a hay có cần thêm các c ự c n ố i đất (x e m B.1.6). Trong các công t rình hiện có, v i ệc đo đi ệ n trở nối đất c ủa móng đôi khi bất k h ả thi và do đó phải tìm kiếm giải pháp nối đất khác như trình bày ở m ục 14. N ế u chỉ s ử dụng móng để nối đất, cần c ó các biện pháp nối t ừ ng c ấu kiện thẳng đ ứ ng c ủa k ết c ấu thép v ới nền đất t ạo bởi c ốt thép trong móng bê tông. 13.2 Tầm quan trọng của việc làm giảm điện trở nối đất Việc làm gi ả m giá trị đ i ệ n trở nối đất x uống d ư ới 10 Ω t ạo t h uận lợi cho v i ệc giảm chênh l ệ c h đ i ện thế xung quanh các c ự c nối đất khi tiêu tán dòng đ i ện sét. Nó có thể làm g i ảm nguy c ơ lan tru y ền s ét v ào kim loại tro n g hoặc trên công trình (xem 12.9). 13.3 Mạng nối đất chung cho mọi thiết bị Nên s ử dụ n g mạng nối đất chung cho hệ thống chống sét và m ọi thiết bị kh á c . Mạng nối đất c ần phù hợp v ới nh ữ ng đề x uất trong tiêu c h uẩn này và cũng c ần t u ân theo các quy định áp dụng cho c á c thiết bị có liên quan. Điện trở nối đất trong tr ư ờng h ợ p này cần c ó giá trị thấp nhất đáp ứ ng bất c ứ thiết bị riêng lẻ nào. 13.4 Cách l y hệ thống c ự c nối đất để đo kiểm tra Các c ự c nối đất c ần đáp ứ ng yêu c ầu cách ly và nên bố trí m ột cự c nối đất tham c hiếu (xem 3 . 7) phục v ụ cho mục đích đo ki ể m tra. Khi kết c ấu thép trong công trình được s ử dụng làm dây x uố ng, c ần bố trí các điểm đo đạc để k iểm tra tính liên tục v ề điện trở t hấp c ủa k ết c ấu thép. Điều này đặc biệt quan t r ọng v ới các thành p h ần không lộ ra c ủa k ết c ấu. C ự c n ối đất tham chiếu là c ần thiết cho việc đo kiểm tra đó. 13.5 Công trình trên nền đá ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14 Cực nối đất GHI CHÚ : T hông tin thêm về c ực nối đ ất được cho ở B.1. 14.1 Q u y đ ị nh c hung Tr ư ớc khi b ắt đầu quá t rình thiết k ế, c ần qu y ết đ ịnh v ề k iểu c ủa cự c nối đ ất thích hợp nhất v ới tính chất tự nhiên c ủa đất thu đư ợ c theo thí n g hiệm lỗ kh o an. Các c ự c nối đất gồm có các thanh kim loại tròn, dẹt, các ống hoặc k ết h ợp các loại t rên hoặc là các bộ phận nối đất tự nhiên n h ư c ọc hay móng của cô n g trình (xem B.1.4 và B . 1.6). 14.2 Điều kiện đất 14.2.1 Quy định chung Khi sử dụng các thanh để nối đất, trừ nền đá, chúng nên được đóng vào l ớp đất không p h ải đất đắp, đất lấp hoặc là loại đất d ễ bị khô (th e o mùa hay d o nhiệt tỏa r a từ các t h i ế t bị, nhà máy). 14.2.2 C ự c nối đất có l ớp bọc đ ể s ử dụng b ên trong các k ết c ấu dạ n g bể ch ứ a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14.3 Thanh nối đất 14.3.1 Vị trí Khi sử dụng các thanh nối đất, ch ú ng nên được đóng vào đất ngay bên d ư ới công trình và càng gần dây x u ống càng tốt. Thi công các t h anh n ối đất xa công trình th ư ờng là không c ần thiết và kh ô ng kinh tế (xem Hì n h 24). Khi các điều kiện v ề đất là thuận lợi cho v i ệc s ử dụ n g các thanh đ ứ ng song song v ớ i nhau, s ự g i ảm bớt điện trở nối đất l à nhỏ k h i k h oảng cách g iữ a c á c tha n h nhỏ hơn chiều dài đó n g vào đất. 14.3.2 Đo điện trở nối đất trong quá trình l ắ p đặt Trong quá trình đóng các thanh vào đất, nên ti ế n hành đo đ iện trở nối đ ất. Làm như v ậ y s ẽ biết được trạng thái ở đó không c ầ n phải giảm tiếp điện trở n ữ a, đặc b i ệt khi đóng các thanh d ài. 14.3.3 Kết nối v ới m ạng nối đất Điểm k ết n ố i v ới m ạng nối đất phải có khả năng di dời và dễ dàng t i ếp c ận được từ trên m ặt đất để thuận tiện cho v i ệc k iểm tra, đo đ ạ c v à bảo d ư ỡng hệ thố n g c hống sét. Nếu n ằ m d ư ới m ặt đ ất, đi ể m k ết nối nên được đặt trong m ột cái hố hoặc c ống được xây d ự ng cho mục đích kiểm tra. Tuy nhiên, có thể c hấp n h ận các b ố t r í đơn giản t r ong một s ố tr ư ờng hợp ví dụ như lắ p hệ thống nhỏ, m ạng nối đất sâu hơn bì n h th ư ờng h o ặc các t r ư ờng hợp khác phụ thuộc vào điều kiện hiện tr ư ờng (xem B.1.2). 14.4 Các thanh dẹt 14.4.1 Vị trí và hình dáng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các thanh d ẹt nên đư ợ c bố trí h ướ ng tâm t ừ đ iểm k ết nối v ới d â y xu ố ng, s ố l ư ợng và chiều dài c ủa chúng được xác định s a o cho có được điện trở nối đất c ần t hiết. GHI CHÚ: Kí c h t h ư ớ c ô l ư ớ i thu sét k h ông q u á 10m x 20m. Dây d ẫn x u ống đ ặt c á ch n h au k h ông q u á 10m Hình 22. H ệ thống ch ốn g sét cho nh à cao t ầ ng (trên 2 0 m), t h ể hiện bộ p h ận thu s é t, d ây xuống li ê n kết v ớ i các bộ phận n h ô lên trên mái Nếu các hạn chế v ề k h ông gian đòi hỏi s ử dụng cách bố trí song song hoặc dạng l ư ới, nên bố trí như Hình 24 v ới khoảng cách gi ữ a c á c t hanh song song không n ên nhỏ hơn 3m. 14.4.2 Ăn mòn Không cho phép b ụi than cốc tiếp xúc v ới các điện cự c b ọ c đồng do tính chất ăn mòn nguy hiểm củ a chúng. Không nên nhồi muối vào đ ấ t xung quanh các c ự c n ối đất. 15 Kim loại ở trong hoặc trên công trình. GHI CHÚ: Các thô n g tin thêm về kim l oại ở trong hoặc trên c ô ng trình được cho ở B.2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi sét đá n h vào m ạng thu sét, đi ệ n thế c ủa m ạng thu sét v ới đất tăng lên và, trừ khi có biện ph á p phòng ng ừ a thích hợp, s ự phóng đ i ện có thể x ảy ra theo các đường khác nhau x uống đất t h ông qua hiệu ứ ng lan truyền sét vào các c h i t i ết kim l o ại khác trong c ô ng trình. Có 2 biện pháp để phò n g ng ừ a hiệu ứ ng lan tr u yền sét, đó là: a) Cách ly b) Liên k ết Biện pháp cách ly yêu c ầu khoảng cách ly l ớn gi ữ a hệ th ố ng chống s ét v à các chi t i ết kim l o ại khác trong công trình. Điểm h ạn chế chính c ủa biện p háp cách ly nằm ở c hỗ r ất khó tạo ra và duy trì kh o ảng cách ly an t oàn c ần thiết và bảo đảm rằng các chi t i ết kim l o ại được cách ly không k ết nối v ới đ ất, ví dụ như thông q ua n ư ớc h o ặc các hình th ứ c kh á c . Nhìn chung, liên k ết là b i ện pháp th ư ờng được s ử dụng hơn. Hình 23. Ví dụ về c ự c nối đất có lớp bọc được sử dụng trong kết cấu bể ch ứ a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (a) C ự c nối đ ất dạng dây d ẹt ( b ) C ự c nối đ ất đ ơ n h o ặ c đa c ự c GHI CHÚ 1: Khi phần m ạ ng nối đất c ầ n thiết phải chạy gần h o ặc dư ớ i đ ường đi, phần đó n ên đ ư ợc c hô n sâu kh ô ng d ư ớ i 0,6m tính từ mặt đất. GHI C HÚ 2: Đ iện thế ở m ặt đất c ó thể giảm bằ n g c á ch chôn th an h h o ặ c dây thép s â u hơn. Hình 24. M ạng nối đất: bố trí các c ự c nối đ ất Hình 25. Đường cong để xác đ ị nh xác suất lớn nhất dòng điện trong tia sét từ tỉ số p/ p 0 Hình 26. Điện cảm tru y ền trong mạch đơn giản 15.2 Ước l ư ợng khoảng cách l y chống lan tr u y ền sét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khoảng cách ly c ần thi ế t để c hống l an tru y ền s é t phụ thuộc vào điện áp duy trì b ởi h ệ thống chống sét so v ới đất, điện áp này l ại phụ thuộc vào c ư ờng độ dòng điện sét. Tr ì nh tự đánh giá kh o ảng cách ly c ần thiết được trình bày ở các phần 15.2.2, 15.2 . 3 và 15.2.4 d ư ới đây. GHI CHÚ: Lý thu y ết và thực ngh i ệm đã chỉ ra r ằ n g c á c tr ư ờ ng đ i ện từ là n h ư n h au đối v ớ i m ộ t dây x u ống được che ch ắ n và một hệ thống thư ờ n g có k í ch th ư ớ c tư ơng tự. Dây d ẫ n được che chắn có bất l ợ i là điện thế giữa dây dẫn b ê n trong và dây d ẫn bên n goài có che c h ắn c ó thể lên t ớ i hàng t r ă m ki l ôvôn đến mứ c gây ra lan tru y ền s ét. Đ iểm bất l ợ i khác n ữ a là dây d ẫn b ê n trong khô n g tiếp c ận đ ư ợc để k i ểm tra. 15.2.2 X ác định dòng điện phát sinh Để xác định dòng điện d o sét đánh x u ống c ần ti ế n hành theo các b ư ớc s a u: - Ước l ư ợng x ác suất sét đánh vào công trình p (xem 7.2). - Chia x ác suất ư ớc l ư ợ n g, p cho xác suất sét đ á nh cho phép p 0 (xem 7. 3 ). - Sử dụng Hình 26 xác định được d ò ng điện có c ư ờng độ lớn nhất có khả năng phát sinh. 15.2.3 Điện áp duy trì bởi hệ t h ống chống sét Điện áp này có 2 thành phần: m ột là tích của d òng điện và điện trở nối đất và thà n h phần khác là t í ch c ủa độ b iến thiên d ò ng điện v ới đi ệ n c ảm tự c ả m c ủa dây dẫn sét. Tr ư ờng hợp n g uy hiểm nhất, tổng c ủa hai tích này s ẽ cho giá trị điện á p c ần s ử d ụ ng trong tí n h toán. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 27 m i nh hoạ qu a n hệ gi ữ a điện áp phó n g điện trong không khí, qua b ề m ặt thể x â y và qua vết n ứ t trong k h ối xây gạ c h v ới khoảng cách. Điện á p phóng đ i ệ n đối v ới mộ t khoảng c á ch cho tr ư ớ c được xác định từ Hình 27 để so sánh với k ết quả tí n h toán điện c ảm. Ví dụ t ính toán để qu y ết định có cần liên k ết các chi t i ết kim l o ại vào hệ thống chống sét hay không được thể hiện ở phụ l ục D. 15.2.5 Tính toán đ i ện c ảm phát sinh g iữ a m ột dây dẫn sét v à c á c chi tiết k im l oại dễ bị ả n h h ư ởng b ở i hiệu ứ ng lan truyền sét. M ặc dù cho đến nay t h uật ngữ đ i ệ n c ảm tự c ả m được s ử dụng cho việc tính t oán điện áp c ả m ứ n g , trên th ự c tế điện áp c ảm ứ ng được sinh ra trong m ột m ạch kín tạo bởi chính dây xuống v à các chi t i ết kim loại kh á c . Do đó nói chính xác h ơn điện áp c ảm ứ ng s ẽ tỷ lệ v ới hi ệ u c ủa điện c ảm tự c ảm (L) trừ đi điện c ảm t ư ơng hỗ (M) gi ữ a dây dẫn sét v ới cá c ch i t iết kim l o ại. H i ệu s ố này đ ư ợc gọi là điện c ảm tru y ền dẫn ( M T ) và đư ợ c dùng thay thế cho đi ệ n c ảm tự c ảm trong v i ệc tính toán điện áp c ả m ứ ng. Điện c ảm truyền dẫn có thể được t í nh theo ph ư ơng trình (4). Cho m ột dây dẫn sét đ ứ ng có t iết diện tròn b á n kính r (m), cách các b ộ phận kim l o ại thẳng đ ứ ng khác m ột đoạn là S (m), trong đó S là kh o ảng cách gi ữ a tâm c ủa 2 dây dẫn n hư Hình 2 6 a) và l là ch i ều cao c ủa m ạch, điện c ảm truyền M T (đo b ằng micro henry) được tính theo p h ư ơng trình: (4) Với nh ữ ng dây x u ống không có t i ết diện tròn t h ì phải dùng bán kính h i ệ u dụng r e ( X em Hình 26b). Ví dụ v ới dây c ó tiết diện n gang là 25mm x 3 mm, r e (m) được tính theo p h ư ơng trình d ư ới đây: (5) Tuy nhiên cách tính M T không bị ả n h h ư ởng bởi hình d ạng ti ết diện nga n g c ủa ống kim loại hay c ác chi tiết kim l o ại khác. Khi đ ã tính được M T thì điện c ảm V L (kil o vol) phát si n h trong m ạch minh hoạ ở Hình 26a được t í nh theo ph ư ơng trình (6): (6) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 n là số l ư ợng dây xuống c ùng chịu d ò ng điện do sét tru y ền v à o. Khi có nhi ề u dây xuố n g thì khoả n g cách S t ừ dây có sét đến dây x u ống gần nhất c ần phải được s ử dụng để tính toán. Ví dụ khi s ử dụng ph ư ơng trình (6) nếu S=1m, l = 5m và n = 4; Từ Hình 27, khoảng cách từ điểm cao nhất c ủa m ạch (có thể m ột nhánh ngoài c ủa m ạng l ư ới) đến dây x u ống s ẽ phải n h ỏ đ ến 0,4m tại m ột v ị trí n h ất định để t ạ o ra nguy c ơ phóng đi ệ n. M ột nhá n h ngoài gần đến như v ậy phải được liên k ết v ới dây dẫn xuống cho an toàn. Với công tr ì nh có mặt b ằng dạng chữ nhật h oặ c hình vuô n g có hơn 4 dây xuống, dây x u ống ở góc s ẽ c hịu m ột điện áp lớn h ơ n m ứ c trung bình của tổng dòng điện (i) (ngh ĩ a l à > i/n ), do đó hệ s ố 30 % phải được tính t hêm vào đ i ện áp phát sinh g ần d â y dẫn đó. Ng ư ợc lại, ở vùng gi ữ a c ủa công trì n h có rất nhiều dây xuống (cách xa d â y x uố ng nằm ở g óc) giá trị di/dt là thấp hơn giá trị đư ợc đ ư a ra bởi s ố l ư ợng dây x u ống khoả n g 30 % và n guy cơ lan t ru y ền sét là t ư ơng đối í t, v ới giả th i ết rằng c á c thiết bị được liên k ế t sao cho đ i ện trở c ủa đ ẩt không tạo ra s ự chê n h l ệch điện t hế. 15.3 Tình huống cần thiết phải liên kết (xem th ê m p hụ lục B.2) 15.3.1 Khi liên k ết các c h i tiết kim l o ại l i ền k ề v ới hệ t hống chống sét, c ần ph ả i cân nh ắ c k ỹ v ề các tác động có t h ể x ả y ra c ủa các liên k ết đối v ới các chi t i ết kim l o ại đã được bảo v ệ ca-t ốt. Cần l ư u ý tới các khu y ến cáo từ 15.3 . 2 đến 15.3. 1 0. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15.3.3 Với công tr ì nh đơn giản c hỉ là m ột k hung kim l o ại liên tục,t h ì không c ần phải có bộ phận thu sét hay dây x uố ng. Khung đó đủ điều k i ện để đảm bảo tính liên t ục v ề m ặt c ơ học v à dẫn điện. 15.3.4 M ột k ết c ấu BTCT hoặc m ột k ết c ấu khung BTCT có thể có điện trở nối đất c ủa bản thân chúng khá nhỏ để có thể làm ph ư ơng tiện bảo v ệ sé t đánh. Nếu cá c mối nối đ ư ợc đ ư a ra b ên ngoài điểm cao nhất c ủa c ốt thép trong l úc xây d ự ng thì v i ệc k i ểm tra có t h ể được tiến hành để xác minh điều này khi hoàn thành công trình (xem Hình 6). Nếu điện t r ở nối đất c ủa khung thép c ủa công trình hoặc c ốt thép trong k ết c ấu bê tông c ốt thép đảm bảo thì cần l ắp đặt m ột bộ phận thu sét ngang ở trên điểm cao n h ất và liên kết v ới khung thép hoặc c ốt thép. GHI CHÚ: Trong t r ư ờ n g h ợ p đ ặ c biệt c ủa tháp làm lạnh n ư ớc th ư ờ ng kh ô ng l ắ p bộ ph ậ n thu s ét. Khi không t hể k iểm tra theo cách t hông t hư ờ n g thì nên s ử dụng v ật l i ệu chống rỉ để liên k ết v ới thép hoặc c ốt th é p và nên đ ư a ra ngoài đ ể k ết nối v ới bộ phận t h u sét. Cần trang bị bổ sung dây x uố ng và bộ phận thu sét nếu khi kiểm tra điện trở nối đất c ủa bản th â n công trình không t h ỏa mãn (x e m 1 3.1). 15.3.5 Khi công tr ì nh có các chi tiết k im l o ại không thể liên k ết vào m ạng có tí n h dẫn điện liên tục v à nó không hoặc không thể đ ư ợc trang bị hệ thống n ối đất bên n goài, thì s ự tồn tại c ủa nó có thể đ ư ợc bỏ qua. Mối n g uy hiểm do các c h i t i ết k im loại đó c ó thể g iảm th i ểu bằng cách c á ch ly hoàn toàn các chi tiết kim l o ại đó v ới hệ thống chống sét, ph ư ơng án x ử lý c ần tham khảo các khu y ến cáo ở 15.2. 15.3.6 Khi bộ phận mái công trình được ki m l oại che p hủ hoàn to à n hoặc m ột phần thì cần phải thận trọng khi l iê n k ết nó v ới hệ thống c h ống sét. 15.3.7 Trong bất c ứ k ết c ấu n ào, kim l o ại gắn v ới m ặ t ngoài hoặc nhô ra khỏi t ư ờng hay mái mà có khoảng cách ly đển hệ thống chống sét là không đủ và không thích hợp để s ử dụng như m ột phần c ủa hệ thống đó thì cần gắn càng tr ự c t i ếp càng tốt v ới hệ thố n g c hống sé t . Nếu có chi t i ết kim l o ại nào c hạy gần v ới bộ phận thu sét, ví dụ như đường ống n ư ớc c hạy đến bể c h ứ a n ư ớ c trên mái, dây cáp, cá c đường ống, máng x ối, ống dẫn n ư ớc m ư a và c ầu thang, và nếu các chi tiết này chạy gần n h ư song song với d â y xuống ho ặ c liên k ết v ớ i nó, nó phải được liên k ết ở cá c điểm c uối nh ư ng không t h ấp hơn điểm k iểm t r a. Nếu các chi tiết này không liên t ục thì m ỗi phần c ủa nó phải được liên kết v ới hệ thống c hống sét, khi đã có các khoảng k h ông cho phép thì s ự tồn tại c ủa c á c chi tiết kim loại đó có thể bỏ qua. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15.3.8 Khối kim l o ại trong cô n g trình như khung chu ô ng trong nhà t h ờ, t ư ờng bao, các t hiết bị máy móc mà nó được k ết n ố i hoặc tiếp xúc v ới đường ống n ư ớc hoặc các t hi ết bị có cáp điện mà bản thân nó nối đất p hải được l iê n k ết đến d â y xuống gần nhất bằng đ ư ờng đi cà n g tr ự c tiếp càng tốt. 15.3.9 Kim loại đi vào hoặc đi ra công tr ì nh ở dạng có vỏ bọc h oặc ống d ẫ n điện, gas, n ư ớc, n ư ớ c m ư a, hơi nư ớc, khí nén hoặc các thiết bị khác phải được liên k ết càng tr ự c tiếp càng tốt đến c ự c nối đất. Điểm k ết nối phải được làm tại v ị trí mà các thiết bị đ ó đi ra hoặc vào công trình. Các bậc thang phải được x ử lý t ư ơng t ự . Khi các chi tiết kim l o ại ở dạng là một phần c ủa thiết bị c hìa ra k ho ả ng cách ly (xem 15.2), nó phải được liên k ế t v ới phần g ần nhất c ủa hệ thống chống sét ở đ i ểm cao n h ất c ủa thiết bị và v ới các khoảng cách không v ư ợt quá 20m. Do các thiết k ế hệ thố n g c hống sét rất đa dạng nên không có khu y ến cáo chính xác nào được đ ư a ra. Tuy nhiên, c ần phải l ư u ý rằng có thể có v ấn đề khi các đường ống hoặc cáp đ ư ợc bọc c á ch nhiệt hoặc c á c h điện.Với tr ư ờng hợp n h ư v ậy, m ối liên k ết phải được t h ự c hiện ở điểm gần nhất n ơi mà phần kim l o ại c ủa ống hoặc cáp được lộ ra. M ố i liên k ết s a u đó phải được nối v ới hệ thống nối đất bên ngoài công t rình càng thẳng càng tố t. Điều này rất có thể được áp dụng trong công trình b i ệt l ập mà ở đó các th i ết bị được k ết nối vớ i nhau.Tuy nhiên khi cô n g trình bao quanh b ởi c ác chi tiết b ằng thép g ồ m m ột loạt các chi t i ết d ạng ống nối v ới nh a u thì bản t h ân nó rất có thể trở th à nh m ột đi ể m thích h ợp để nối đất. Đối v ới hệ t hống c ấp điện, v i ệc ứ ng dụng cáp k ết hợp nối đất (CNE) là có v ấn đề vì việc ngắt dây trung t í nh có thể gây dòng tải ng ư ợc từ điện cự c n ối đất. Điều đó có thể gây nguy h i ểm cho b ất c ứ ai ngắt m ạch điện c ự c nối đất để đo thử n ghiệm. Hệ thống k ết nối điển hình được t hể hiện trong Hình 28. Quy tắc c h ung là m ọi hệ thống c ầ n được đánh giá về ư u điểm c ủa nó và đư ợ c thảo luận v ới các bên có liên quan để qu y ết định ph ư ơng án phù hợp. 15.3.10 Khi lắp đặt t hang máy, kết c ấu kim l o ại liên t ụ c bao g ồm c ả ray d ẫn h ư ớng phải được k ết nối v ới hệ thống ch ố ng sét ở đi ể m cao n h ất và điểm th ấ p nhất c ủa b ộ phận lắp. Khi cốt thép hoặc c á c c hi tiết k ết c ấ u kim l o ại tạ o thành m ột bộ phận c ủ a hệ thống chống sét, t hì v i ệc kết nối c á c c hi tiết kim l o ại này là c ầ n thiết. Khi khó có t hể tận dụng được c ốt t h ép hoặc k ết c ấu kim l o ại c ủa công tr ì nh thì hệ t h ống thang máy c ần được liên k ết v ới hệ thống an toàn điện nối đ ấ t ở c ả điểm cao n h ất và thấp nhất. Trong m ỗi tr ư ờng hợp, c ần li ê n k ết ở điểm nối đất c ủa bảng điện g ần nhất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI CHÚ: Có t h ể xem thêm thông tin về c á c k ết c ấu cao tr o ng B.2 và B.5. 16.1 Các kết cấu không dẫn điện Trên các kết c ấu không dẫn điện, nên có ít nh ấ t 2 dây x u ố n g đặt cách đều nhau và đảm bảo r ằ ng, khi s ử dụng ph ư ơng pháp hình c ầu lăn (x e m B.5), bộ phận thu sét s ẽ tạo ra vùng bảo v ệ mong muốn. Tr ê n cá c ống kh ó i, dây x u ống nên nối v ới chóp kim loại c ủa ống khói hoặc v ới m ột dây d ẫ n quanh đỉ n h c ủa ống khói. 16.2 Các kết cấu dẫn điện Có thể áp dụng các quy định ở 15.3.4 cho nh ữ n g k ết c ấu c a o dẫn điện, nh ư ng tại n h ữ ng v ị trí cần các dây xuống n ên nối ít nh ấ t 2 dây dẫn và đặt cách nhau không quá 10m quanh chu vi. Hình 28. Sơ đồ liên kết các thiết bị (gas, n ư ớc và điện) 16.3 Tháp và chóp nhà thờ Th ự c tế đã ch ứ ng minh sét có t h ể đánh vào phía d ư ới đi ể m cao n h ất c ủa các k ết c ấu cao, do đó nên s ử dụng ít n hất hai dây dẫn cho tất c ả các tòa t háp và ngọn tháp nhà t h ờ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các mái nhà bằng kim l o ại có thể đ ư ợc s ử dụ n g như các l ư ới thu sét (x em Bảng 4 và Hình 1 6 ). 17 Công trình có mái che r ất dễ cháy 17.1 Các bộ phận thu sét Với công trình có mái che bằng rơm, tranh, cây, c ỏ hoặc cá c v ật liệu có khả năng dễ cháy cao, có thể treo bộ phận thu sét t á ch khỏi mái m ột đoạn ít nhất 0,3 m trên bộ phận đỡ không dẫn điện và không cháy hoặc cá c bộ phận thu sét có t h ể đặt trên m ột thanh gỗ cứ ng dẹt có độ rộng tối thiểu là 75 mm. V ới m ạng dây đư ợc tạo ra để bảo v ệ mái che bằng rơm rạ và các mái nhà được l ợ p theo cách t ư ơng tự c hống lại c á c c ơn gió và bầy c him, mạng đó không nên k ết nối v ới hệ thống chống sét. 17.2 D â y dẫn và các ghép nối Với các dây dẫn hoặc các ghép nối buộc phải xuyên qua v ậ t liệu làm mái, nên b ố trí vào trong c ác ống không dẫn đ iện và không cháy. Hình 29. Tháp và chóp nhà thờ Ký hiệu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Dây xuống 3. Liên k ết để giữ thanh đ ứ ng 4.Dây thu sét ngang 5. Dây đứng 6. Dây nóc m ái 7. Dây viền mái 8. Đ iểm đo k i ểm tra 9. C ực n ối đ ấ t 10. N ối đất c ủa hệ thố n g đ iện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12. Dây d ẫn qua n h c h u vi GHI CHÚ 1: Ô lư ớ i t h u sét nên có kích t h ước 1 0m x 20m. Kho ả ng c á ch c á c dây x uống xu n g qua n h chu vi nên là 2 0 m đ ối v ớ i k ết cấ u thấp h ơ n 2 0m, là 10m đ ối v ớ i k ết cấ u cao 2 0m trở lên. Dây dẫn ng a ng n ê n c á ch n h au 2 0 m tính từ mái t r ở x uống. GHI CHÚ 2: Mái kim l o ại có thể s ử d ụ ng làm bộ ph ậ n thu sét 18 Nhà chứa các vật có k h ả năng gây n ổ hoặc rất dễ c h á y 18.1 Q u y đ ị nh c hung Nh ữ ng v ấn đề phát sinh trong quy đ ịnh v ề cá c hệ thống chống sét cho các kết c ấu có ch ứ a v ật gây nổ hoặc rất dễ cháy tốt nh ấ t nên giải qu yết bằng cách hỏi ý k i ến các chuyên gia thô n g thạo v ề l u ật hoặc các quy đị n h c ủa chính phủ và các quy phạm t hự c hành. Có thể c hấp nhận m ột rủi ro nhất định nếu c á c v ật liệu nguy hiểm đư ợc bảo q u ản m ột cách nghiêm ngặt, như trong phòng thí nghiệm h oặc kho ch ứ a nhỏ, hoặc tại nơi k ết c ấu được đặt ở v ị trí t ách biệt hoặc được thiết k ế đ ặc biệt để hạn c hế nh ữ ng ảnh h ư ởng c ủa thảm h ọa có thể x ảy ra. Tr ư ờng hợp cá c v ật liệu nguy hiểm không b ị hở r a m à được che kín ho à n toàn trong thùng bằng kim l o ại có độ dày thích hợp thì ngoại trừ phải đảm b ảo nối đất thích hợp, có thể không c ần bố trí hệ thống chống sé t . Trong các t r ư ờng hợp khác, m ối nguy hiểm tới sinh mạng và tài sản có thể đòi hỏi p hải áp dụng tất c ả các biện p h áp có thể c ó để bảo v ệ tác động c ủa s ét đánh. Đ ề x uất cho các tr ư ờng h ợp này được trình bày trong 18.2 và có thể áp dụng cho các k ế t c ấu ở đó các chất rắn, c h ất lỏng, gas, hơi n ư ớc h oặc b ụ i dễ nổ hoặc rất dễ cháy được c hế t ạ o, ch ứ a đựng, s ử dụn g , hoặc ở đó các chất k h í, hơi hoặc bụi dễ cháy nổ có thể tích tụ lại. 18.2 Các ph ư ơng pháp bảo vệ chống sét đánh 18.2.1 Bộ phận thu sét dạng tr e o ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu s ử dụ n g hai hay nh i ều dây dẫn nằm ngang song song nhau, góc b ảo v ệ thích hợp có thể lên tới 45 o trong k h ông gian đư ợc bao qu a nh bởi c á c dây dẫn, n h ư ng không v ư ợt quá 30 o bên ngo à i không gian đó (x e m Hình 30). Độ cao củ a dây dẫn n ằm ngang n ên lự a chọn theo các gợi ý trong 1 5.2 (x e m Hình 30); trong tr ư ờng hợp còn c h ư a chắc c h ắn, nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Bộ phận đỡ c ủa l ư ới thu sét nên được n ối đất m ột cách phù h ợ p. Có thể dùng cách khác đối v ới nh ữ ng nơi chi p hí cho ph ư ơ ng pháp ở t r ên là không h ợp lý và k h ông có cá c rủi ro liên quan tới dòng sét đánh vào bề m ặt c ủa k ết c ấu c ần được bảo v ệ, có thể c họn l ự a m ột trong hai c á ch l ắp đặt sau đây: a) Bộ phận thu sét dạng treo n h ư thể hiện trên H ì nh 30 nh ư ng ở đó các góc bảo v ệ l à 45 0 thay vì 30 0 , và 60 0 thay vì 4 5 0 ; b) M ột l ư ới dây dẫn nằm ngang với m ỗi m ắt l ướ i 10 m x 5 m hoặc nhỏ hơn tùy th e o m ứ c độ rủi ro, được c ố định trên mái của k ết c ấ u (xem Hình 15). GHI C HÚ: M ỗi k ết c ấ u ri ê ng biệt đ ư ợ c bảo v ệ theo các cách này nên đ ư ợc nối v ớ i s ố dây x u ống và các bộ ph ậ n nối đất gấp đ ôi so v ớ i đề x uất ở 12.3. 18.2.2 Các dây dẫn đ ứ ng M ột k ết c ấu hoặc nhóm các kết c ấu có kích th ư ớc ngang n hỏ có thể đ ư ợc bảo v ệ bằng một hoặc nhiều dây dẫn sét đ ứ ng. Nếu s ử dụng m ột dây xuống, góc bảo v ệ tính toán kh ô ng nên quá 3 0 0 . Nếu s ử dụ n g hai hay n h i ều dây xuống, góc b ả o v ệ có thể là 45 0 trong không gian bị giới hạn bởi các dây dẫn, n hư ng không nên quá 3 0 0 bên ngoài không gian đó. Minh h ọ a v ề ph ư ơ n g pháp bảo v ệ n à y được thể h i ện trên Hình 31. 18.2.3 Các kết c ấu bị chôn một phần hay toàn bộ d ư ới đất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 18.2.3.2 Nếu k ết c ấu hoàn toàn nằm d ư ới m ặt đất và không được k ết nối v ới b ất k ỳ thiết bị nào trên m ặt đất có thể được bảo v ệ nhờ m ột l ư ới thu sét như t rong 18.2.1a), cùng v ới m ạng nối đất c ủa nó là hoàn chỉnh. Khả năng chặn xung điện c ủa đất có t h ể được tính đến khi xác định m ứ c đ ộ rủi ro c ủa việc phát tia l ử a đ i ện từ hệ thống bảo v ệ tới k ết c ấu được bảo v ệ, bao gồm cá c bộ phận phụ trợ c ủa nó. Tại nơi độ sâu chôn l ấp là t hích hợp, l ư ới thu sét có thể được thay thế bằng mạng các thanh nối đất dẹt được s ắp x ếp trên bề m ặt theo lời khuyên của chuyên gia. Ở nh ữ ng nơi c hấp nhận ph ư ơng pháp này, n ên bỏ qua c ác đề x uất ghép nối cho kim l o ạ i , h oặc các dây dẫn kim l o ại đ ư a vào kết c ấu (xem 18.2.4, 18.2.5 và 18.2.6). 18.2.4 Các c ự c nối đất m ạch vòng Các c ự c nối đất c ủa m ỗi hệ thống chống sét n ê n được nối v ới nhau bằng một cự c nối đất m ạch vòng. C ự c nối đất m ạch vòng này nên đ ư ợc chôn ở độ sâu ít nhất 0,6 m trừ khi có nh ữ ng lý do khác, n h ư c ần liên k ết các v ật thể khác tới nó, hoặc để lộ ra trong tr ư ờng hợp c ần đo kiểm t r a. Các cự c nối đất m ạch vòng c ủa các k ết c ấu k ề nhau nên được n ối v ới nhau. 18.2.5 Kim loại trên hoặc trong kết c ấu (xem B.2) 18.2.5.1 Tất c ả kim loại chính t ạ o ra các bộ phận c ủa k ế t c ấu, bao g ồm c ốt thép bằng kim l o ại và cá c bộ ph ậ n phụ trợ b ằng kim l o ạ i có tính li ê n tục, n ên được ghép cùng nhau và nối v ới h ệ thống c hống sét. Các kết nối như v ậy n ê n được làm ít nhất tại 2 nơi (xem H ì nh 15) và ở bất c ứ nơi nào có thể, nên đặt cách đều n h au không q u á 10 m quanh chu vi c ủa k ết c ấu. 18.2.5.2 Các chi tiết kim l o ại bên trong k ết c ấ u nên được gắn v ới hệ thống chống sét (xem 12 . 9). 18.2.5.3 Việc s ử dụ n g kho bằng thép chuyên dụng nối h àn để c h ứ a các c hất nổ đã trở nên khá phổ biến. Đối v ới các kho như thế, việc bảo v ệ sét thích h ợ p được th ự c hiện bằng cách nối đất k ết c ấu ở ít nhất hai điểm. Hình 30. Bộ phận thu sét có hai d â y thu sét treo ngang và vùng bảo vệ cho kết cấu có ch ứ a chất nổ hoặc chất rất dễ ch á y ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI C H Ú 2: Để tránh h i ện tư ợ n g p h óng điện giữa d â y thu và công trình, kh o ả ng c á ch ly t ối th i ểu p h ải là 2m ho ặ c theo 15.2 tuỳ theo giá t r ị n à o l ớ n h ơ n. K h oảng c á c h ly tối thi ể u p h ải đ ược đảm b ảo ở v ị trí võng nhất trong mọi đ iề u kiện. Hình 31. Các kim thu sét đ ứ ng của nhà kho ch ứ a ch ấ t nổ 18.2.6 Dây d ẫn điện vào công trình 18.2.6.1 Các dây dẫn điện vào công trình dễ cháy nổ n ê n đ ư a vào trong ống kim loại. Vỏ bọc k im loại này cần được liên t ục v ề điện t r ong toàn k ết c ấu; nên đ ư ợc nối đ ấ t tại điểm đầu vào trong k ết c ấu bên phía hệ thống d ị ch v ụ c ủa ng ư ời dùng và được gắn t r ự c tiếp tới hệ thống c h ống sét (x e m Hình 28). Nên có s ự thỏa th u ận gi ữ a c á c bên liên qu a n khi đấu n ố i. 18.2.6.2 Tại nơi các dây dẫn đi ệ n nối v ới m ột đường dây cung c ấp đ i ện ở trên c a o, nên chèn m ột đoạn cáp kim l o ại hoặc bọc ki m l oại có chiều dài 15 m được chôn sâu vào g iữ a đường dây tr ê n cao và điểm nối vào kết c ấu (xem Hình 32). Nên chú ý tới c á c quy định có liên quan (xem m ục 24). V i ệc th ự c hiện điều n à y m ột cách ch u ẩn xác là quan trọng, c ần có sự thống nhất c ủa các bên có liên qu a n. GHI CHÚ: Sét đánh có t h ể gây xung đi ệ n l ớ n trên c á c đư ờ n g dây cấp điện b ên trên. Do đó, n ê n có b ộ p hận hãm xung điện tại nhữ n g n ơ i các đ ư ờ n g d â y c ấp điện bê n trên n ối v ớ i cáp ch ô n d ư ớ i đất. Đ iều n ày s ẽ c h o p h ép p h ầ n l ớ n d ò ng đi ệ n do sét gây ra được tru y ền vào đất t ại một k ho ả ng c á ch an to à n so vớ i k ết c ấu. 18.2.7 Các đường ống, lan ca n , … n ối vào công trình Các ống d ẫ n bằng kim l o ại, dây thép, lan can, đ ư ờng ray tàu h ỏa hoặc các biển h ư ớng dẫn k h ông liên k ết thông đ i ện v ới đất mà nối v ới công trình c hứ a v ật dễ cháy, nổ, c ần được gắn v ới hệ thố n g c hống sét. Các v ật này nên đ ư ợc nối đất tại điểm đầu vào bên n g oài k ết c ấu và tại 2 điểm xa hơn, m ột đ i ể m cách x a 75 m v à điểm kia c á ch 75 m t i ếp theo. V i ệc nối đ ất các lan can nên đư ợ c th ự c h iện tại các điểm sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Cách xa điểm đi vào hoặc ra 75 m; ngh ĩ a là h ư ớng vào trong nếu đó là kết c ấu n gầm hoặc h ư ớng ra ngoài n ếu ở trên m ặt đất; - Cách xa đi ể m đi vào h o ặc ra 150 m hoặc bên n goài k ết c ấu trong tr ư ờ n g hợp n ằ m phía trên m ặt đất; - Các điểm cách nhau 75 m khi l ắp đ ặ t d ư ới m ặt đất; Các yêu cầu này cũng áp dụng c h o các tu y ến bề m ặt trên đó có s ử d ụng c ần tr ụ c hoặc c ầ u trục l ư u động (xem 1 5.3.9). Hình 32. Bảo vệ đặc biệt chống quá dòng do sét g â y ra trong nguồn điện cấp vào nhà có ch ứ a chất nổ hoặc chất rất dễ ch á y 18.2.8 Đường hoặc hầm vào công trình Đối v ới cô n g trình ng ầ m hoặc cá c hố đào d ư ới m ặt đất được tiếp c ận bằng đường hoặc hầm vào c ần tuân theo các gợi ý ở 18.2.7 v ề v iệc nối đất b ổ sung tại c ác kh oảng cách không quá 75 m, c ũng như bên ngoài kết c ấu. 18.2.9 Các hàng rào, t ư ờng c h ắn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 18.2.10 Các lỗ thô n g hơi Để giảm th i ểu nguy cơ sét đánh thẳng, các lỗ thông hơi c ủa bất k ỳ các thùng c h ứ a c ố định nào bao gồm bình g as hoặc c h ấ t lỏng dễ chá y , v à các l ỗ thông khí hoặc ống k h ói từ các n h à m áy chế biến sinh ra hơi hoặc bụi dễ cháy, nếu có thể, nên được đ ặt trong vùng bảo v ệ c ủ a hệ thống chống sét. Do điều này không hoàn toàn n găn chặn s ự phát cháy, các l ỗ th ô ng hơi c ầ n được bảo v ệ tránh s ự lan cháy bằng v i ệc s ử dụng các v ật chặn l ử a , các thiết bị lọc khí trơ h oặc các p hư ơng tiện thích hợp khác. 18.2.11 M ối nguy hiểm từ các b ộ phận cao ở trên hoặc gần các k ết c ấu dễ bị s é t đánh Không nên trang bị cá c bộ phận cao như chóp tháp, c ột c ờ hoặc các dây anten vô tuyến cho các k ế t c ấu dễ bị sét đánh ho ặ c bố trí ch ú ng trong phạm vi 50 m quanh k ết c ấu. Khoảng cách ly đó c ũng áp dụng đối v ới việc trồng cây mới, nh ư ng các k ết c ấu gần c â y đã có nên được x ử lý phù hợp v ới các khu y ến cáo ở m ục 21. 18.2.12 Đo kiểm tra độ an toàn Việc đo ki ể m tra nên đ ư ợc th ự c h i ện phù hợp v ới khu y ến cáo ở m ục 28 và thiết bị đo đ ạ c p hải thu ộ c loại an toàn đối v ới t ừ ng tr ư ờng hợp nguy hiểm c ụ thể. 19 Nhà ở Các quy đị n h c ủa tiêu chuẩn này c ó thể áp dụng cho nhà ở. Việc c hống sét cho các tòa nhà có các anten vô t uy ến tru y ền h ì nh và tr u y ền thanh được nêu chi t i ết hơn ở m ục 22. Tại nơi có hệ thống chống sét, gợi ý cá ch x ử lý đối v ới các đường ống thô n g hơi bằng kim loại được minh họa trên Hình 33. 20 Hàng rào ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu sét đá n h vào m ột hàng rào kim loại kéo dài, đoạn g i ữ a điểm bị sét đánh và đi ể m nối đất g ần nhất s ẽ tăng ngay lập t ứ c đ ế n m ột điện t hế cao t ư ơng đối so v ới điện thế c ủa đất. Con n gư ời hoặc v ậ t nuôi ở gần, hoặc tiếp xúc v ới hàng rào t ạ i thời điểm sét đánh vào hàng rào có thể bị ng u y h i ểm. Do đó, c ầ n nối hàng r à o tới đất th ô ng qua c á c điện c ự c đất tại c á c đo ạ n sao cho có thể tiêu s é t m ột cách h i ệu q u ả nhất. Về l ý t ư ởng, nên ngắt s ự liên tục c ủa hàng rào bằng cách tạo khe hở có đệm c hất cách ly dọc ch iều dài c ủa hàng rào bởi điều này giúp hạn chế ảnh h ư ởng c ủa sét đánh tới các đoạn ri ê ng biệt. Tuy nhiên, ở các hàng rào chủ y ếu dùng cho các lý do an ninh, v i ệc đ ư a ra các k he cách ly s ẽ làm n ảy sin h các v ấn đề khác. Khu y ến cáo đối v ới hàng rào dùng c h o các mục đ ích c ụ thể đ ư ợc nêu tr o ng 20.2 và 20.3. Hình 33. B ảo vệ sét đánh cho các thiết bị trong nhà 20.2 Bảo vệ vật nuôi trên cánh đ ồ ng 20.2.1 Thông tin c h ung Thiệt hại v ề v ật nuôi khi có sét đá n h trong các c ơn m ư a dông chủ y ếu là do các b ầ y đàn tụ h ợ p d ư ới gốc cây trên các cánh đồng trống hoặc quanh các hàng r ào bằng kim loại khô n g được nối đất nên bị dòng điện sét phóng vào đủ lớn để giết chết c h úng. Do bản chất c ủa việc n u ôi thả v ật nuôi trên cánh đồng nên không t h ể l oại trừ hoàn toàn mối ng u y h i ể m, nh ư ng nếu muốn giảm m ối nguy h i ểm này thì nên t hự c hi ệ n các biện p háp phòng n gừ a trong 20.2.2 và 20.2.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Với các hà n g rào được xây d ự ng b ằng các c ọ c k im loại th ẳ ng đ ứ ng và các dây kim loại dẫn đi ệ n liên tục, v í dụ d â y thép gai, các dây được kéo c ăng hoặc dây x ích, m ỗi đo ạ n dây liên t ụ c c ần đư ợ c nối v ớ i cá c c ột đ ứ n g bằng kim l o ại đặt tại cá c k hỏang đều nhau. Trong tr ư ờng hợp s ử dụng các c ột bằng gỗ hoặc bê tô n g, nên nối các đoạn dây v ới các cự c nối đất, ví dụ các c ọ c đ óng x u ống đất. Ở nh ữ ng n ơi đất th ư ờ ng xuyên bị ư ớt, khoả n g cách g i ữ a cá c c hỗ n ố i không nên quá 150 m và n ê n giảm x uống 75 m ở nơi đất khô. 20.2.3 Các khe hở cách điện Hàng rào kim l o ại không nên dài li ê n tục mà chia thành các đoạn không quá 300 m b ằng cách c h èn các c ổng bằng gỗ hoặc các khe hở có độ rộng từ 600 mm t r ở lên, được khép kín n h ờ cá c đoạn v ật liệu không dẫn đ iện. GHI CHÚ: K h ông n ê n s ử d ụng dây xích bọc b ằng v ật liệu dẻo đ ể n ối kín c á c k he hở trên. Nối đất cho hàng rào tại khe hở trên nên bố trí c á ch các cạnh c ủa khe hở ít nhất là 8 m v ề m ỗi phía. 20.3 Hàng rào bao quanh các kết cấu có ch ứ a c h ất lỏng hoặc khí dễ ch á y 20.3.1 Nối đất các hàng rào hoàn toàn b ằ n g k im loại Đối v ới hàng rào bao q uanh các vị trí nguy hi ể m làm hoàn toàn b ằng kim l o ại t hư ờng không có vấn đề gì x ảy ra và các hàng r ào có t h ể đ ư ợc nối đất như miêu tả trong 20.2.2 nh ư ng tại các khoả n g cách nhau không quá 75 m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các lớp phủ bằng v ật li ệ u có tác dụ n g bảo v ệ tác động c ủa t h ời tiết và việc ngắt lớp b ọc để nối đ ấ t cho phần kim l o ại s ẽ tăng n guy cơ ăn mòn, do đó k h ông được khu y ến khích áp d ụng. Tuy nhiên, l o ại hàng r à o này thông th ư ờng có m ột l ư ới d â y thép gai ở trên ca o . D o đó nên nối đất l ư ới thép gai này tại các kh o ảng không q uá 75 m để tạo thành bộ phận thu sét bảo v ệ hàng rào. 20.3.3 Các khe cá c h điện Các hàng rào chủ y ếu dùng cho mục đích an ni nh nên các khe cách đ i ện có khả n ăng vi phạm cá c yê u c ầu an ninh, do đó khô n g được kh uy ến khích áp d ụng. 21 Cây và các k ết cấu gần cây GHI CHÚ: C á c thông tin t h êm về c ây và k ết c ấu g ần cây có thể x e m trong B.3. Chỉ c ần bảo v ệ cây tránh tác động c ủa sét đánh trong tr ư ờ n g hợp đặc b iệt c ần g i ữ gìn cái cây đó vì lý do lị c h sử , t h ự c v ật học và môi tr ư ờng hoặc c ác ý ngh ĩ a t ư ơng tự k h ác. Trong các tr ư ờng h ợp này, nên th ự c hi ệ n như sau: a) Dây x u ống chính chạy t ừ phần cao nhất c ủa nhánh chính c ủa cây t ới c ự c nối đất v à dây đó c ần đư ợ c bảo v ệ khỏi các phá h ỏng c ơ học ở m ặt đất. b) Nên c ấp thêm các dây dẫn nhánh n ố i tới dây dẫn chính cho các nhánh c â y l ớn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) Khi gắn c á c dây dẫn n ê n tính đến s ự phát t r iển tự nhiên c ủ a c ây và s ự đung đ ư a c ủa cây do các c ơn gió gây ra. e) Nối đất nên bao gồm 2 c ọc được đóng vào đ ất ở hai phía đối diện và gần v ới t h ân c ủa cây. Nên chôn một cự c nối đất m ạch vòng bao quanh các rễ c ây và nối v ới các c ọ c bằng hai dây dẫn h ư ớng tâm. Nối đất và điện trở nối đất nên đáp ứ ng các đ i ề u ở m ục 13. f) Khi hai hay nhiều cây g ần nhau và có khả năng các c ự c nối đất m ạch vòng bao quanh c ủa chúng giao nhau, nên sử dụng một cự c n ố i đất m ạch vòng chung được nối thích h ợp v ới cá c c ọc c hôn d ư ới đất đ ể bao quanh tất c ả các g ốc câ y . g) Khi m ột cây biệt lập ở gần m ột k ết c ấu, có độ c a o không v ư ợt quá độ cao c ủa k ết c ấu thì không c ần c hống sét c h o cây này. Nếu cây c a o hơn k ết c ấu, khoảng cách ly sau đây gi ữ a k ết c ấu và phần cao nh ấ t c ủa cây có thể được x em là đảm b ảo an toàn: - đối v ới các k ết c ấu th ư ờng, khoả n g cách ly b ằ ng m ột n ử a chiều cao c ủa k ết c ấu; - đối v ới các k ết c ấu ch ứ a các v ật dễ nổ hoặc k hả năng cháy cao, kh o ảng cách ly b ằ ng ch i ều cao c ủa k ết c ấu; Nếu các k h oảng cách ly này không được đảm bảo, c ần xem xét tới các m ứ c độ r ủi ro liên q u an. Để giảm rủi ro t ới m ứ c tối thiểu mà v ẫn giữ lại cây, kết c ấu c ần được bảo v ệ phù hợp v ới các khuyến cáo c ủa tiêu ch u ẩn này và b ộ phận thu sét hoặc dâ y x uống nên được s ắp x ếp để sao cho có thể đi gần tới bộ phần gần nhất c ủa c â y. G H Ú C HÚ: K hi một cây k h ông đ ư ợc c h ống sét, luồ n g điện do sét đánh vào cây có t h ể truyền qua k h oả n g c á ch hàng ch ụ c mét , dọc ho ặ c dư ớ i b ề mặt đất, để tìm m ột v ật dẫn điện tốt, v í dụ ống nước h o ặc gas, cáp đi ệ n hoặc bề mặt đất b ả o v ệ s ét c ủa một tòa nhà. 22 Các công trình có ăng ten vô tu y ế n tru y ền thanh và tr u y ề n hình ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Với các cô n g trình được c hống sét phù hợp v ới cá c qu y định c ủa tiêu chuẩn này, có thể lắp thêm c á c ăng ten vô tu y ến tru y ền thanh và tru y ền hình trong nhà mà không c ần có thêm biện pháp phòng c h ố ng khác, m i ễn là khoảng t r ống gi ữ a hệ thống ant e n, bao gồm dây thu và dây d ẫn xuống, và hệ thống c hống sét b ên ngoài p h ù h ợp v ới các giá trị đư ợc cho tro n g m ục 15. 22.2 Các anten bên ngoài công trình được chống sét Với các cô n g trình được c hống sét phù hợp v ới các quy định c ủa ti ê u chuẩn n à y, có thể lắp các ăng ten vô tu y ến tru y ền thanh và tru y ền hình bên ngoài mà không c ần có b i ệ n pháp chố n g s ét bổ su n g n ế u m ỗi phần c ủ a hệ thống ăng ten, b a o gồm cá c b ộ phận chịu l ự c bằng kim loại, ở tr o ng vùng bảo v ệ c ủa hệ thống c h ống sét. Ở các v ị trí kh ô ng đáp ứ n g điều k i ện n à y, cần có b i ện pháp ch ố ng sét để đ ả m bảo rằng sét có thể tru y ền xuống mặt đất mà không gây nguy hiểm cho k ế t c ấu và ng ư ời s ử dụ n g k ết c ấ u như sau: Đối v ới hệ thống ăng t e n được lắp t r ự c tiếp l ê n k ết c ấu đư ợ c c hống sé t , luồng điện do sét đánh gây ra được tiêu t á n bằng c á ch nối k ế t c ấ u giữ ăng t e n v ới hệ th ố ng chống sét tại đ iểm gần nhất có thể tới được bên d ư ới v ị trí lắp đặt ăng ten. Đối v ới hệ t hống ăng ten lắp trên k ế t c ấu chống đỡ bằng kim l o ại nhô ra khỏi hệ thố n g c hống sét, dòng điện do sét đánh gây ra được tiêu tán bằng v i ệc k ết nối k ết c ấu chống đỡ ăng ten v ới hệ thố n g c hống sét tại điểm gần nhất có thể tới được bên dư ới v ị trí lắp đặt ă ng ten. 22.3 Các ăng ten trên kết cấu không được bảo vệ Tr ư ớc kh i l ắ p đặt ăng t e n trên m ột k ết c ấu khô n g được bảo v ệ, c ần xem xét nhu c ầ u đối v ới hệ thống c hống sét n hư miêu tả trong m ục 7. 22.4 Sử dụng các điện c ự c đất của hệ thống chống sét Có thể s ử dụng điện cự c đất c ủa hệ thống chống sét cho mục đích nối đất hệ t hống anten nh ư ng không được mâu thuẫn v ới quy định c ủa TCVN 4756. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 23.1 Lều bạt và rạp bằng vải 23.1.1 Các lều lớn Ở nh ữ ng nơi các k ết c ấu tạm lớn t huộc l oại n à y được s ử dụng cho các m ục đích triển lãm và g i ải trí liên quan t ới s ố l ư ợng ng ư ời tập trung lớn c ần có b i ện pháp chống sét. Nói chung, các kết c ấu như v ậ y được c hế t ạ o từ cá c v ật liệu khô n g p hải là kim l o ại và dạng b ảo v ệ đơn g iản nhất t hư ờng bao g ồ m m ộ t hoặc nhiều bộ phận thu sét nằm ngang treo phía trên k ết c ấu v à được nối c hắc c hắn xuống đất. Phần m ở r ộ ng phi k ết c ấu c ủa các bộ phận ch ố ng thẳng đứng cho các k ết c ấu như v ậy, nếu t h uận tiện và k hả thi, có thể dùng để đỡ hệ thống thu sét nằm ngang. Nên duy trì một khỏang trống từ 1,5 m trở lên g iữ a d â y dẫn và v ỏ bạt. Các dây xuống nên được gắn bên ngoài kết c ấu và được nối v ới các c ọc trên m ặt đấ t , cá c c ọc này lại được n ối v ới m ột c ự c nối đất m ạch vòng s a o cho không t i ếp xúc v ới ng ư ời s ử dụng. Đối v ới các k ết c ấu có khung bằng kim loại nên nối nh ữ ng p hần kim l o ại đó xuống đ ất m ột cách có hi ệ u quả tại các điểm có kh o ảng cách n g ắn hơn 20 m dọc theo chu vi kết c ấ u. 23.1.2 Các lều nhỏ Đối v ới các l ều nhỏ khô n g có h ư ớng dẫn c ụ thể n ào c ả, tuy n hiên có t h ể t ham khảo m ột s ố dạng b ố trí c hống sét minh họa trên Hình 34. 23.2 Khung đỡ bằng kim loại và các k ế t cấu t ư ơng tự Đối v ới các k ết c ấu như trên có kích th ư ớc đủ l ớn c ần phải được c hố n g s ét nếu n g ư ời có thể tiếp c ận và sử dụng chúng, đặc biệt v ới cá c k ết c ấu được d ự ng phía trên và trùm qua một phần đường đi chung hoặc được dùng trong v i ệc xây d ự ng khu ghế ngồi công c ộng thì chúng cần được n ố i đất m ột cách có h i ệ u quả. M ột ph ư ơng pháp đơn giản trong v i ệc lắp ghép các k ết c ấu n hư v ậy là l u ồn m ột thanh dẹt kim loại, khô n g phải nh ôm , có kích t h ư ớc m ặt c ắt ngang là 20 mm x 2,5 mm, bên dư ới và tiếp xúc v ới các tấm đế đỡ cá c bộ phận thẳng đ ứ ng c ủa khung đỡ và nối xuống đất tại c á c kh oảng cách không v ư ợt quá 20 m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 23.3 Các cột anten bằng kim loại, các cần trục tháp cao và các kết cấu qu a y tròn v à di đ ộ ng Các cột anten và các dây thép của chúng, các t háp treo đèn pha và các k ết c ấu xây d ự ng bằng kim l o ại t ư ơng tự k h ác nên đư ợ c nối đất p h ù hợp v ới các điều đ ư a ra c ủa tiêu chuẩn này. Các kết c ấu cao như c ầ n trục v à c á c th iết b ị n â ng khác đư ợc dùng tr o ng v i ệc xây d ự ng các t o à nhà, trong các x ư ởng đóng tàu và trong v i ệc x ây lắp c ảng c ũng n ên được bố trí nối đất. Đối v ới các c ần trục hoặc cá c k ế t c ấu quay lắp trên ray, cần nối đất cho ray một các h h iệu quả, tốt nhất là tại hai v ị trí trở nên. Trong các tr ư ờng hợp đặc biệt, khi có thể x ảy ra phá hủy các trụ đỡ do sét đ ánh, có thể áp dụng các biện p h áp bổ sung và nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Hình 34. H ệ thống chống sét cho lều Hình 35. Hệ thống chống sét rẻ tiền dùng cho nhà nông t r ại biệt lập x â y gạ c h lợp ngói 23.4 Công trình có giá t r ị thấp trong vùng chịu ảnh h ư ởng lớn của sét đánh Trong m ột s ố vùng có m ật độ s é t đ á nh cao, n h ư ng tại đó k h ông s ử dụ n g đồng và n hôm vì lý do kinh tế hoặc lý do khác thì có t hể s ử dụng thép m ạ k ẽ m để bảo v ệ các trang t r ại nhỏ h oặ c c á c k ết c ấ u t ư ơng t ự . Thép m ạ k ẽm đó n ên bao gồm m ột s ợi dây đơn, có đư ờng kính từ 6 mm trở lên, được lắp d ự ng kéo ngang qua mái nhà nối hai đầu c ủa k ết c ấu rồi đi xuống đất ở độ sâu 0,6 m thêm m ột đ oạn 3 m (xem Hình 35). Các v ật chống đỡ có thể là các thanh gỗ, đ ư ợc s ắp xế p để tạo m ột khoảng c á ch ly lớn hơn 0,9 m t ừ mái nhà. Các m ối nối đo kiểm tra là không c ầ n thiết, do có thể không th ự c hiện đ ư ợc v iệc k iểm tra sau khi l ắp đặt và kiểm tra định k ỳ . Tuy nhiên, các hư hỏng có khả năng x ả y ra đầu tiên là ở cá c đoạn được chôn, do đó nên n h ét vào trong lòng đất bên c ạnh m ỗi cự c nối đất m ột thanh d ài có v ật liệu t ư ơng tự như v ật liệu c ủa dây xuống để c ho phép định k ỳ lôi ra, kiểm tra b ằ ng mắt rồi nhét lại nhằm k iểm soát trạng t hái c ủa dây dẫn ngầm. Cần có biện pháp ngăn không cho ti ếp xúc v ới dây d ẫ n bị lộ ra và nền đất trong khu v ự c lân c ận chôn d ây kim l o ại. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các sân v ận động lớn t h ư ờng ch ứ a đầy khán g i ả trong c h ỉ m ột tỷ lệ phần trăm nhỏ thời gian. T uy v ậ y, do s ố l ư ợng lớn ng ư ời có m ặt nên có thể c ần tới m ột vài biện pháp chố n g sét. Với các khán đài có nh i ều bậc cao, các bộ phận thu sét ở d ạng dây dẫn nằm ngang có t h ể đư ợ c c ăng ngang qua sân vận độ n g từ bên n à y sang bên kia. V i ệc ghép tất c ả các phần kim l o ại c ần được th ự c hiện phù hợp v ới tiêu chuẩn này. Biện pháp khác là t ận dụng các tháp treo đèn pha, v ừ a n h ư các thành phần thiết y ếu c ủa hệ thống c hống sét, v ừ a là các g ối t ự a c ho c ác dây dẫn nằm ngang. Trong t rư ờ ng hợp đó, c ần có biện pháp để bảo v ệ ng ư ời k hỏi b ị n guy hiểm do t i ếp xúc t r ự c tiếp v ới tháp hoặc v ới điện áp đất quanh các chân tháp. Có thể ngăn c ản việc tiếp xúc tr ự c tiếp v ới tháp bằng cách bọc bên ngoài từ m ặt đất lên tới độ cao 3 m b ằng một v ật liệu cách đ i ện có khả năng bảo v ệ hoặc bằng v i ệc rào chân th á p và hạn chế v iệc c hạm tới tháp. Việc giảm đ i ện trở s uất c ủa đất xuống một c ấp độ không g â y h ại tới con ng ư ời phụ t huộc vào đ i ện trở s uất trung bình c ủa đất và việc lắp hệ thống n ối đất. Phụ lục B.4.2 đ ư a ra m ột vài nhận xét chung, nh ư ng thô n g th ư ờng, n ên tham khảo ý kiến ch uy ên gia (x e m Hình 19 và Hình 36). 23.6 Công trình cầu Các nguyên lý t ư ơng tự c ũng áp dụng cho công trình c ầu như đối v ới b ấ t k ỳ công trình xây d ự ng t ư ơng tự khác (x e m 9.5, mục 13 và Hình 37). Kết c ấu bê t ông c ốt thép và kết c ấu t hép c ần được nối đất p hù hợp v ới m ục 13. Khe giãn và các khe hở khác có tính liên tục v ề điện nên được liên k ết; các ống dẫn n ư ớc, lan can, tay v ịn, biển b á o, c ột đèn b ằng kim l o ại v à cá c bộ phận bằng kim l o ại l iên tục k h ác n ên được n ố i v ới c ốt thép (xem 1 2.10.4). Đối v ới c ầu nhiều nhịp c ần đảm bảo tính liên tục v ề điện g iữ a các k ết c ấ u bên trên. Sét đánh vào đỉnh c ầu s ẽ gây ra dòng điện do sét đánh tru y ền xuố n g đất thông qua các k ết c ấu thấp h ơ n (xem m ục 15). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các tính toán đơn giản chỉ ra rằng hiệu ứ ng lan tru y ền sét nh i ều khả năng x ả y ra k hi đ ứ ng d ư ới c ạnh c ủa cây c ầu hơn là đ ứ n g gi ữ a c á c t r ụ đỡ. Trong tr ư ờng hợp này, nên áp dụng các đ i ều sau đây: a) Kết c ấu ch i ếu sáng, c á c lan can, … nên được gắn v ới c ốt thép. Tr o ng tr ư ờng hợp đó, không c ần nối m ột dây xuống tách biệt bên n g oài, nh ư ng nếu có dây x u ống như v ậy t h ì nên nối v ới c ốt thép tại cao độ cao nhất có thể được. b) Trong các vùng có ng u y h i ểm tiềm tàng nơi c o n ng ư ời có khả năng tụ tập, nên đặt các biển c ảnh b áo chỉ ra c á c nguy hiểm c ủa việc đứng gần rìa c ầu và cầm ô che g iư ơng lên. Ký hiệu 1. Mái kim l o ại s ử d ụ ng l à m bộ phận t h u sét 2. Liên k ết v ới mái thép và c ốt thép c ủa mỗi c ột bê t ô ng 3. C ốt thép trong c ột, s ử d ụng làm dây x u ống 4. Liên k ết v ới c ốt thép để nối đất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6. C ực n ối đ ấ t mạch vòng l iên k ết các c ực nối đ ất Ghi chú: C ác kim l o ại liên tục h o ặc nối đất c ần n ối v ớ i c ự c n ố i đất mạ ch vòng 7. C ột c h ố ng sét (xem Hì n h 19) Hình 36. H ệ thống chống sét cho sân vận đ ộ ng (sân bóng đá) Hình 37. Công trình cầu 24 Sự ăn mòn 24.1 Q u y đ ị nh c hung Tại nơi ăn mòn do khí qu y ển, hóa học, điện ph ân hoặc c á c nguyên nhân khác có k h ả năng tác động tới bất k ỳ phần nào c ủa hệ thống chống sét, nên th ự c hiện các biện pháp phù hợp để n găn c ản khả năng x ảy ra ăn mòn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Việc tiếp xúc gi ữ a các kim loại kh á c nhau có k h ả năng g â y ra và làm t ăng nhanh s ự ăn mòn, trừ khi cá c bề m ặt tiếp xúc được giữ hoàn t oàn khô và được bảo v ệ tránh khô n g cho h ơi ẩ m đi vào. Sự tiếp xúc gi ữ a các ki m loại khác nhau có thể tồn tại ở nh ữ ng nơi dây dẫn được c ố định, hoặc t ự a v ào các bề m ặt kim l o ại bên ngoài. Sự ăn mòn cũng có thể tăng tại nơi n ư ớc c hảy qua một kim loại rồi đi vào trong tiếp xúc v ới k im loại k h ác. N ư ớc c h ảy ra t ừ đồng, hợp kim đồng v à chì có thể ăn mòn c á c hợp kim nhôm và k ẽm. Kim loại c ủ a hệ thống chống sét n ên t ư ơng t h ích v ới các kim loại được dùng bên ngoài t r ên b ất k ỳ k ết c ấu nào mà hệ thống đ i qua hoặc có tiếp xúc. 24.3 Ăn mòn hóa học khi nhôm để gần xi măng Porland, hỗn hợp v ữ a, v.v… Vì nhiều lý do, nhôm dễ bị ăn mòn khi t iếp xúc v ới xi m ăng Portland và hỗn hợp v ữ a. Nh ữ ng gợi ý v ề cá c k ỹ thuật lắp đặt như sau: a) Các dây dẫn nhôm n ên bố trí tách ra khỏi b ấ t k ỳ bề m ặt nào, đặc bi ệ t các bề m ặt nằm ngan g . Điều này s ẽ trá n h cho các dây dẫn khô n g nằm trong nư ớc hoặc tiếp xúc v ới cá c v ật liệu ăn mòn, n h ư v ữ a c ũ, v . v …. Các cách lắp đặt phù hợp được minh họa trên Hình A.1. b) Không n ê n bố trí các dây dẫn tại nh ữ ng nơi có thể bị cá c m ảnh v ụn, lá cây, v . v… bao p h ủ, h oặc bị chôn d ư ới đ ất. Điều này sẽ tránh c h o các chất đ iện phân t i ế p xúc liên t ụ c v ới dây d ẫ n. c) Thiết k ế c ủa hệ thống c ọc đầu dây nên bố trí các gờ móc n ư ớc. Điều n ày s ẽ giúp n găn c ản ch ấ t điện phân chảy ra k hỏi bề m ặt có thể c h ạm tới và c h ảy x uống d â y dẫn. d) Tại nh ữ n g nơi không thể th ự c h i ện các điều k iện từ a) t ới c), dây d ẫn nên đư ợ c bảo v ệ n h ư gợi ý trong m ục 6 v à c ần xem xét việc tăng diện tích m ặt c ắt ngang. 24.4 Ăn mòn hóa học của đ ồ ng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M ỗi dây dẫn gi ữ a các đi ểm đo kiểm tra v à các đi ện cự c đất nên được b ảo v ệ c hống ăn mòn tại nh ữ ng nơi dây dẫn đi vào lòng đất m ột khoảng 0,3 m trên và dư ới m ặt đất, vi ệ c lắp ống b ọ c ngoài PVC là biện pháp thích h ợp để bảo v ệ chống ăn mòn. 25 Lắp dựng kết cấu Trong quá trình lắp d ự n g k ết c ấu, t ấ t c ả cá c m ảng thép lớn và nhô lên như các k h ung thép, giàn giáo và c ần trục thép nên đ ư ợc nối đất m ột cách c ó h i ệu quả. Từ khi bắt đầu tiến h à nh l ắp đặt h ệ thống c hống sét, c ần duy trì v i ệc nối đất liên tục. 26 Dây đ i ện trên cao Trong suốt quá trình x â y dự ng đư ờ ng dây điện trên cao, t hi ết bị trên cao c ủa hệ t hống c ấp điện cho ph ư ơng tiện c hạy trên ray, v . v…, c ó thể giảm th i ểu nguy hiểm tới con ng ư ời bằng cách l ắp đặt v à kế t nối m ột hệ thống nối đất hoàn chỉnh tr ư ớc khi bất k ỳ d â y d ẫ n nào ngoài dây dẫn n ố i đất được ké o ra. M ột khi các dây dẫn đ ư ợc kéo ra v à được c á c h điện, k h ông nên thả nổi c á c d â y dẫn này trong quá trình lắp đặt, mà nên nối đất theo c á ch giống n h ư kh i t h ự c hi ệ n việc bảo d ư ỡng sau khi đ ư a đ ư ờ n g dây vào hoạt động. 27 K i ểm tra Toàn bộ hệ thống chống sét nên được m ột ng ư ời có trình đ ộ chuyên môn thích hợp kiểm tra k ỹ bằng m ắt th ư ờng trong suốt q uá trình l ắp đặt, sau khi hoàn thành và sau khi t hay đổi ho ặ c m ở rộng, để xác nhận rằng chúng được làm tuân thủ theo tiêu chuẩn này. V i ệc k iểm tra nên được tiến hành định k ỳ , tốt nhất là kh ô ng quá 12 t háng. Đối v ới các khu v ự c c ó điều k iện khí h ậ u khắc ngh i ệt nên tăng tần su ấ t k iểm tra. Thêm n ữ a, trạng thái c ơ học c ủa tất c ả cá c dâ y d ẫn, liên k ế t , m ối nối v à các điện cự c đất (bao g ồm c ác điện cự c th a m chiếu) nên được k i ể m tra và ghi chép l ại. Nếu v ới bất k ỳ lý do nào, n h ư do các công v i ệc khác tại cô n g tr ư ờng tạm thời không t h ể x em xét các phần lắp đặt c ụ t h ể thì cũng n ên ghi chép l ại điều đó. Trong suốt quá trình x e m xét định k ỳ hệ thống chống sét, v i ệc ghép n ối bất k ỳ bộ phận bổ s u ng nào m ới nên được k iểm tra để đảm bảo rằng nó phù hợp v ới nh ữ ng quy định c ủa tiêu chuẩn này. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi hoàn thành quá trình l ắp đặt h o ặc bất c ứ c hỉnh sử a n à o, nên th ự c hiện các p h ép đo cách l y v à k ết hợp và/hoặc cá c k iểm t r a sau đây. Các kết quả được ghi t r ong s ổ theo dõi hệ thống chống sét. a) Điện trở nối đất c ủa m ỗi điện c ự c đ ất c ục bộ v ới đất và bổ sung điện t rở nối đất c ủa hệ thống nối đ ấ t hoàn chỉn h . b) M ỗi điện cự c đất c ục bộ nên được đo tách biệt v ới điểm k iểm tra gi ữ a d ây xuống và điện cự c đất tro n g v ị trí tách rời (phép đo cách l y ). c) Tiến hành đo tại điểm đ o ở v ị trí nối (phép đo k ết hợp). N ế u có bất k ỳ s ự khác b i ệt đáng k ể trong c á c phép đo li ê n quan tới các v ị trí kh á c , nên điều tra nguyên nhân c ủa s ự khác nhau này. d) Các kết quả c ủa việc k i ể m tra tất c ả các dây dẫn, lắp ghép và m ối nối hoặc tính liên t ục v ề điện đo đư ợ c. Việc đo đạc chi tiết có t h ể tham khảo tiêu chuẩn BS 7430 hoặc các t iêu c huẩn quốc t ế có liên q u an. Nếu điện t r ở nối đất c ủ a m ột hệ t h ống chống sét v ư ợt quá 10 thì n ê n giảm giá t rị này, ngoại trừ các k ết cấu trên đá như miêu tả trong 1 3.5. Nếu đi ệ n trở nhỏ h ơn 10 nh ư ng cao hơn đáng k ể s o v ới l ầ n k iểm tra tr ư ớc, nên điều tra nguyên nhân và th ự c hiện c á c b i ện pháp kh ắ c phục c ần t hiết. Việc đo ki ể m tra nên được tiến h à nh định k ỳ , tốt nhất khô n g quá 12 th á ng. GHI C HÚ 1: Việc c h ọn m ộ t chu k ỳ ng ắ n h ơ n 12 th án g một c hút có thể thuận l ợ i để thay đổi mùa mà ph é p t h ử được th ự c h i ện. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 29 L ưu trữ h ồ sơ Các hồ s ơ sau đây nên được l ư u trữ tại cô n g trình hoặc do ng ư ời có trách nhi ệ m bảo quản việc lắp đặt: a) Các bản v ẽ có tỷ lệ m ô tả bản chất, kích th ư ớc, v ật liệu, và v ị trí của t ất c ả các thành phần c ủa hệ thống chố n g sét; b) Trạng thái t ự nhiên c ủa đất và bất k ỳ lắp ráp nối đất đặc biệt nào; c) Loại và v ị trí của các đ i ệ n cự c đất, b ao gồm cá c điện cự c th a m chiếu; d) Các điều ki ệ n kiểm tra v à các k ết q u ả đạt được (x e m m ục 28); e) Các thay đổi, bổ sung h o ặc sử a ch ữ a hệ thống; f) Tên của n g ư ời c hịu tr á c h nhiệm l ắ p đặt hoặc b ảo d ư ỡng. Nên dán nhãn tại điểm gốc c ủa ng u ồn lắp điện t rong đó ghi như sau: "Công trình này được l ắ p đặt m ột hệ thống ch ố ng sét, phù hợp v ới TCXDVN :2007. Các li ê n kết v ới cá c bộ phận khác c ủa công trình và các liên kết đẳng thế ch í nh c ần đư ợ c bảo trì m ột cách phù h ợp." ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các kiểm tra định k ỳ v à đo đạc khu y ến cáo trong các m ục 27 và 28 chỉ ra rằng v iệ c bảo trì, nếu có, là c ần thiết. L ư u ý c ụ thể đ ến các v ấn đề sau: - Nối đất; - Bằng ch ứ ng c ủa s ự ăn mòn hoặc cá c điều kiện có khả nă n g dẫn tới ăn mòn; - Các thay đổi và c ác b ổ sung tới k ết c ấu c ó t hể ảnh h ư ở ng tới hệ t h ống chống sét (ví dụ nh ữ ng thay đổi trong việc s ử d ụ ng ngôi nhà, việc lắp đặt các rãnh cần trục hoặc v iệc d ự ng cá c ăng ten vô tu y ến tr u y ền thanh và tru y ền hình). P H Ụ L Ụ C A (tham khảo) Các khía c ạnh k ỹ th u ật của h i ện tượng s ét A.1 C ư ờng độ dòng điện của một tia sét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1% các tia sét đ ánh v ư ợt quá 200.000 A 10% các tia sét đ ánh v ư ợt quá 80.000 A 50% các tia sét đ ánh v ư ợt quá 28.000 A 90% các tia sét đ ánh v ư ợt quá 8.000 A 99% các tia sét đ ánh v ư ợt quá 3.000 A Dòng điện trong hầu hết các tia sét đánh x u ống mặt đất là t ừ các phần tử mang điện tích âm trong các đám m â y dông và n h ư v ậy tia sét là dòng các h ạ t tích đ iện â m từ mây x uống mặt đất. Cũng có các tia sét từ các p hần tử mang điện t í ch d ư ơng, nh ư ng ít th ư ờng xuyên h ơ n. Về chiều dòng điện là dòng điện m ột chiều tăng v ọt trong quãng thời gian không đến 10  s đối v ới tia sét mang điện tích âm (đối v ới tia sét mang điện tích d ư ơng thời gian này dài hơn khá nh i ều), sau đó giảm dần tới m ột giá trị nhỏ, đối v ới m ột t ia sét đơn, t rong kh o ảng thời gian 1 0 0  s hoặc nhỏ hơn. Để tính toán thiết k ế hệ thống chống sét, n g ư ời t a s ử dụ n g g iá trị dòng đ iện sét ( i ma x ) được c h o l à có hại nhất sau đây: A.2 Điện thế ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 V. Điều này có ngh ĩ a điện áp ban đ ầ u ở đám m â y là trên 100 MV. A.3 Các hiệu ứ ng về điện Khi c ư ờng độ dòng đi ệ n bị tiêu h a o qua điện t rở c ủa phần cự c n ố i đất c ủa hệ th ố ng chống s é t, nó sẽ tạo ra s ự t ụ t điện áp k h áng và có t hể làm t ăng t ứ c thời hi ệ u điện thế v ới đất c ủa h ệ thống ch ố ng sét. Nó c ũng có thể tạo nên xung quanh cự c nối đất m ột vùng c ó chênh lệch điện thế cao có thể g ây ng u y hiểm cho n gư ời và động v ật. T ư ơng tự như v ậy c ũng c ần phải l ư u ý đến điện c ảm tự c ảm c ủa hệ thống chống sét do đoạn dốc đ ứ ng c ủa xung điện do sét gây ra. Độ tụt điện áp do h i ện tư ợng trên g ây ra trong h ệ thống chống sét do đó s ẽ là tổ n g s ố học c ủa hai thành phần là điện áp c ả m ứ ng và điện áp khán g . A.4 Hiệu ứ ng lan tr u y ền s ét Điểm mà s ét đánh vào hệ thống c h ống sét có t hể có đ i ện t hế bị tăng cao hơn rất n hiều so v ới các v ật thể ki m l oại xung quanh. B ởi v ậy s ẽ có nguy c ơ lan tru y ền s é t sang các v ật kim l o ại t r ên hoặc p h í a bên trong công trình. Nếu s ự lan tru y ền này x ả y ra, một phần củ a dòng điện do sét gây ra s ẽ được tiêu hao qua các t hi ết bị lắp đặt bên trong như đường ống hoặc d ây dẫn, và như v ậy s ẽ dẫn đến r ủ i ro cho ng ư ời s ống trong nhà c ũ ng như k ết c ấu công trì n h. A.5 Hiệu ứ ng nhiệt Việc quan tâm đến hi ệ u ứ ng nhiệt chỉ gói gọn trong v i ệc tăng nhiệt độ trong hệ thống dẫn sét. M ặc dù cư ờng độ dòng điện c a o nh ư ng thời gian x ảy ra là rất ngắn nên ảnh h ư ởng v ề nhi ệ t độ trong hệ thống bảo v ệ là rất nhỏ. Nói chung, d i ện tích c ắt ngang c ủa dây dẫn sét được c họn c hủ y ếu s a o cho thoả mãn v ề độ bền c ơ khí, có ngh ĩ a là nó đủ lớn để giữ cho độ tăng nhiệt độ trong khoảng 1 0 C. Ví dụ n h ư , v ới dây dẫn đồng có t i ết diện 50 mm 2 , m ột cú sét đánh 100kA với thời gian là 100  s s ẽ giải phóng ít hơn 400J trên 1m dây dẫn, dẫn đến độ tă n g nhiệt độ khoảng 1 0 C, Nếu dây d ẫ n là thép thì độ tăng này cũng ít hơn 10 0 C. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi m ột dòng điện có c ư ờng độ c a o được tiêu tán qua các dây dẫn đặt song song g ần nhau hoặc dọc theo một d â y dẫn duy n hất nh ư ng có nhiều gấp khúc, nó s ẽ gây ra các l ự c c ơ học c ó độ lớn đáng k ể. Do đó các đ i ểm giữ hệ thống dây dẫn là rất c ần t hiết ( X e m H ì nh A.1 và B ảng A.1). Bảng A.1 Khoảng cách các trụ đỡ hệ thống dẫn sét. Cách b ố trí Kh o ả ng cá c h (mm) Dây d ẫn n ằ m ngang trên các mặt phẳng ngang 1.000 Dây d ẫn n ằ m ngang trên mặt phẳng đ ứ ng 500 Dây d ẫn th ẳ ng đ ứ ng từ đất lên độ cao 20m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây d ẫn th ẳ ng đ ứ ng từ 20m trở lên 500 GHI C HÚ 1: Bảng này k hô ng áp d ụ ng cho c á c trụ đ ỡ là các b ộ p h ận c ủ a c ô ng trình, c á c trụ đ ỡ k i ể u đó có thể có c á c y êu c ầ u đặc b i ệt . GHI C HÚ 2: C ần kh ả o sát các đ i ều k i ện môi t r ường và kh o ảng c á ch thực t ế gi ữ a c á c trụ đ ỡ có thể k h á c s o v ớ i những k ích thước nêu trên. M ột tác độ n g c ơ học k h á c từ sét là do s ự tăng cao đột ngột nhiệt độ k h ông khí lên đến 30.00 0 K và s ự giãn nở đột ngột không khí xung quanh đường dẫn sét x u ống đất. Đây là do, khi độ dẫn điện c ủa kim loại được t h ay thế bởi đ ộ dẫn c ủa m ột đường vòng cung, năng l ư ợng s ẽ tăng lên 100 l ần. M ột năng l ư ợng lớn nhất khoảng 100MW/m c ó t h ể được tạo ra trong cú phóng đ i ện xuống m ặt đất và sóng xung kích gần cú phóng điện này có thể làm trốc ngói lợp trên mái nhà. T ư ơng tự như v ậy, v ới hiệu ứ ng l a n tru y ền sét c ủa sét tro n g các công t rình, sóng xung kích có t h ể gây ra các hư h ại cho k ết c ấu. GHI CHÚ 1: Kẹp c h o dây dẫn sét cần chế t ạo r i êng cho phù h ợ p v ớ i dây d ẫ n; kích t h ước a ở Hì n h e) p h ải bằng chiều d ày dây và kích t h ước b p h ải bằng chiều rộng dây c ộ ng thêm 1, 3 mm (để giãn nở). Dây có tiết diện tròn c ần được x ử lý t ư ơ ng tự. GHI C HÚ 2: Tất c ả các k ẹ p c ần đ ược g ắn c h ắc c h ắ n vào kết c ấu; kh ô ng n ê n d ù ng vữa để g ắ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 P H Ụ L Ụ C B (tham khảo) Giải thích một số điều khoản của tiêu chuẩn B.1 M ạng nối đất và c ự c n ối đất ( m ục 13 và m ục 14) B.1.1 Khái quát Thông tin đ ầ y đủ v ề đối tư ợng nối đ ấ t có trong ti ê u ch u ẩn TCVN 4756. B.1.2 Hiệu ứ ng l a n tru y ền sét và vùng ti ề m ẩn điện áp b ư ớc lân c ận v ị trí nối đất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chênh lệch điện áp có t hể gây nguy h i ểm tới tính m ạng c ủa con ng ư ời nếu như nó v ư ợt qua v à i ngàn vôn, tới động v ật nếu n hư v ư ợt qua vài trăm vôn. Do s ự chênh lệch đ i ện áp này là hàm của tích dòng điện sét và điện trở nối đất c ủa cự c nối đất nên hiển nhiên là v i ệc giảm điện trở nối đất xu ố ng càng thấp càng t ốt trở nên hết sứ c quan trọng. Th ự c tế nên giới hạn giá trị đ iện trở nối đ ất lớn nhất là 10Ω để bảo v ệ cho ng ư ời và động v ật, tuy nhiên giá trị này càng nhỏ thì c à ng tốt. M ột biện pháp khác để k hắc phục chênh lệch đ i ện áp trên bề m ặt đất l à chôn sâu các c ọc nối đất v ới m ũi c ọc sâu ít n hất là 1m, và bọc liên k ết gi ữ a dây xuống và bộ phận nối đất bằng v ật liệu cách điện chịu điện áp đánh thủng tối thiểu 50 0 kV như pol y ethylene dày 5mm. Mối nguy cơ đó đối v ới con ng ư ời trong công trình g i ảm đi đáng k ể nếu nhà có sàn thay vì nền bằng đất h a y đá. B.1.3 Sử dụng c á c đường ố n g k ỹ thuật làm mạng nối đất Không được s ử dụng c á c đường ố n g dẫn nhiên l i ệu vào cô n g trình làm mạng nối đất. Các đường ống k ỹ thuật khác có t h ể được s ử dụng cho h ệ thống ch ố ng sét bên t rong công trình v ớ i điều kiện c á c điểm nối p hải k iểm s o át dễ dàng. GHI C HÚ: đ ư ờ ng ố ng g a s kh ô ng đ ư ợc s ử d ụ ng làm c ự c nối đất (Hình 28). B.1.4 M ạng nối đất Ví dụ v ề kích th ư ớc cự c nối đất trong đất có điện trở s uất 100Ωm ở nh i ệt độ 10°C t hông t hư ờng tạo ra điện trở nối đất c ủa m ạng nối đất k h oảng 10Ω như sau: - C ự c nối đất dạng vòng k hép kín có ch i ều dài kh ô ng n h ỏ hơn 20m chôn sâu ít nhất là 0,6m d ư ới m ặt đất; hoặc - đường ống hoặc thanh đ ứ ng có ch i ều dài mỗi t hanh không dư ới 1,5m, t ổng c ộng ch i ều dài các thanh không d ư ới 9m; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - bê tông c ốt t hép (xem B . 1.6). Các c ự c nối đất c ần được chôn s â u trong m ột s ố tr ư ờng hợp như c ó lớp sét n ằ m d ư ới lớp cuội s ỏ i. Không nên tin c ậy vào đ ộ sâu m ự c n ư ớc ngầm. N ư ớc ngầm, đặc biệt trong lớp s ỏi, có thể bị r út s ạ ch và sẽ không có tác dụng đảm bảo cho điện trở nối đất thấp cho hệ thống nối đất. Điện trở nối đất giảm k h ông đáng k ể khi giảm tiết diện c ủa c ọc m à kích th ư ớc lớn c ủa c ọc nối đất còn làm t ăng giá thành h ệ t h ống và gây khó cho thi công. Ví dụ v ề quan hệ gi ữ a đường kính c ọc nối đất v ới trọng l ư ợng c ủa c ọc dài 1,2m được k ê ở b ả ng B.1 Bảng B.1 Quan hệ đường kính và trọng l ư ợng của cọc nối đất Đư ờ ng kính d (mm) Trọng l ư ợ n g m (kg) 13 1,4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,3 19 3,2 25 5,4 Bảng B.1 c h ỉ ra rằng trọng l ư ợng c ủa c ọc 1,2m, đường kính 25mm thì n ặng hơn c ọc 1,2m đư ờ ng kính 13mm t ới 4 l ần Đối v ới cùng loại v ật l i ệu trong c ù ng m ột loại đất thì m ột thanh c ọc 4 ,8m d=13mm hoặc 4 c ọc 1,2m d=13mm c h o một giá trị điện trở vào khoảng 1/3 c ủa thanh 1 , 2m d=25mm B.1.5 Tr ư ờng hợp đặc biệt Cần có s ự cân nhắc đặc biệt đối v ới các tr ư ờng hợp sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cây c ối (xem m ục 23); Nhà ở nông thôn (xem 2 4.4) Công trình trên đá (xem 13.5) Nếu công t r ình trên đá được c hống sét theo p h ư ơng án được đề c ập t r ong 13.5 và kim l o ại tr o ng và trên công tr ì nh được nối v ới hệ thống chống sét như giới th i ệu ở 15.3 thì sẽ có đư ợ c m ứ c độ bảo v ệ sét thích hợp cho ng ư ời trong công trình. Tuy n hiên có thể nguy hiểm cho con ng ư ời ra vào công trì n h khi có s ét v ì s ự chênh l ệ ch điện áp b ên ngoài khi sét truyền xuống hệ th ố ng chống s é t c ủa công t r ình. Nếu bề m ặt c ủa đất hoặc đá có tính chất dẫn điện cao trong phạm vi k hoảng 30-50m tới công trình th ì nối đất được m ô tả ở m ục 14 có thể được s ử dụng và nó có thể được nối v ới m ạng n ối đất m ạch vòng. Nguy c ơ đối v ới ng ư ời ra vào giảm đi m ặc dù không hoàn t oàn bị loại b ỏ. B.1.6 Sử dụng móng bê tông c ốt thép làm b ộ phận nối đất Khi móng b ê tông cốt t hép được s ử dụng làm b ộ phận nối đất thì có t hể áp dụng công th ứ c tính gần đúng như sau: Trong đó: R – điện trở nối đất, Ω; ρ – điện trở suất c ủa đất, Ω.m; V – khối tích bê t ô ng, m 3 ; Điện trở suất c ủa đất được lấy theo tiêu ch u ẩn T C X D 161:1 9 87. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 m 3 bê tông c ốt thép tr o ng đất 100 Ω.m thì điện trở nối đất x ấp x ỉ 10 Ω. Các chân đ ế móng trong đất 100 Ω . m có giá trị điện trở sa u : 0,2 m 3 (quy đổi bằng bán c ầu đường kính 0,9m) có giá trị đ i ện trở R=30 Ω. Ng h ĩ a là c ần 3 cái thì s ẽ đạt được giá trị yêu cầu 10 Ω 0,6 m 3 (t ư ơng đương 1, 4 m bán c ầu) có R=20 Ω. Ngh ĩ a là c ần 2 cái thì đ ạt giá trị 10 Ω. B.2 Kim loại trong và trên công trình cao h ơn 20m ( m ục 15, 16) B.2.1 Máng dẫn n ư ớc ki m l oại c ó hoặc k h ông nối đất Bất c ứ bộ p hận kim l o ại nào trong h o ặc trên cô n g trình khô n g nối v ới hệ thống chố n g s ét nh ư ng lại nối v ới đất như cá c đường ống c ấp n ư ớc, c ấp gas, tấm k im loại, hệ thống điện đều có nguy cơ nhiễm sét. Thậm c hí nh ữ ng bộ p h ận không t i ế p xúc v ới đất c ũng có c h ênh l ệch đ iệ n thế gi ữ a chúng v ới hệ thống c hống sét mặc dù s ự c h ênh lệch đi ệ n thế này nhỏ hơn so v ới tr ư ờng hợp bộ phận kim loại đó được nối đất. Nếu s ự chênh lệch điện thế gây ra trong m ộ t thời gian ngắn như v ậy gi ữ a bất k ỳ bộ phận n ào c ủa hệ thống c h ống s ét và các bộ phận kim l o ại gần k ề v ư ợt quá khả năng chống điện áp đánh th ủ ng c ủa v ật liệu nằm gi ữ a chúng (có t h ể là k hông khí, t ư ờng gạch, hoặc bất c ứ v ật liệu nào khác) thì có t h ể x ả y ra hiện t ư ợ n g lan truyền sét. Điều n à y có t h ể gây hư hỏng tr a ng thiết b ị, g ây cháy h o ặc s ốc điện đ ối v ới ng ư ời và v ậ t. B.2.2 Liên k ết tại hai đầu máng n ư ớc ki m l oại ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B.2.3 L ự a chọn b ộ phận kim l o ại liên k ế t Rất khó l ự a chọn bộ phận kim l o ại nào thì liên k ết, bộ phận nào thì bỏ qua. Đối v ới các bộ phận k i m loại dài n h ư đường ống n ư ớc, thang máy, thang sắt dài thì có thể dễ d à ng qu y ết định chúng c ần được nối v ới hệ thống bảo v ệ c hống sét của công trình mà không phải tốn k é m nh i ều. Tuy nhiên các bộ phận kim loại ng ắ n cách ly n h ư khung c ử a s ổ c hỉ có t hể tiếp đất n gẫu nhiên q ua màn n ư ớc m ư a trên bề m ặt k ết c ấu thì có thể bỏ qu a . Các công trình có c ốt thép hoặc vách bao che kim l o ại tạo t hành l ư ới k i m loại khép kín liên t ục t ạo ra m ột trạng thái m à các k i m loại bên trong không được liên k ết c ó thể được giả thiết r ằ ng chúng có cùng điện thế v ới bản thân k ết c ấu. Đối v ới các công t r ình đó nguy cơ lan tru y ền sét được giảm nh i ều và yêu c ầu đối v ới việc liên k ết c ũng giảm đi. B.2.4 Nguy cơ c ủa lớp phủ k i m loại m ỏng Nếu bất c ứ m ột phần bề m ặt ngoài c ủa công t r ình nào được bao phủ bởi m ột lớp ki m l oại m ỏng, lớp kim loại này có thể đư ợ c thiết k ế hay ngẫu nhi ê n tạo thành m ột bộ ph ậ n dẫn dòng điện sét x uố ng đất. Dòng sét đó c ó thể tách ra kh ỏ i lớp kim l o ại do các nguyên nhân như lớp kim l o ại không liên t ụ c ho ặ c tiết diện lớp kim l o ại quá nhỏ nên nó s ẽ bị c hảy ra khi dòng điện sét đi qua. Cả hai tr ư ờng hợp đó đều dẫn tới hiện t ư ợng hồ q uang điện và dễ gây c h áy nếu có v ật liệu dễ cháy ở gần. Khu y ến ng h ị là nên tránh các n g uy cơ đánh tia l ử a điện g hi trong 15. 2 . B.2.5 Dòng tự c ả m trong dây x u ống trong m ối liên quan với chiều cao công tr ì nh Khi ch i ều cao công trình tăng lên thì điện áp c ảm kháng t ại cự c nối đ ất được cho là t ừ ng b ư ớc kém quan trọng hơn so với điện áp tự c ảm rơi trên đường dẫn sét. B.3 C â y và cô n g trình gần c â y ( M ục 21) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi bị sét đ ánh, dòng sét lan truyền theo nhá n h, cành tới t hân cây và có t h ể gây hiệu ứ ng l a n tru y ền sét sang c á c hạng mục công trình liền k ề. C ư ờng độ phóng điện c ủa cây có thể l ấ y bằng 250 k V/m s o v ới k hả nă n g kháng d ò ng c ủa kh ô ng khí là 5 0 0V/m. Các số liệu này là c ơ s ở c ủ a m ục 21 q uy định khoảng cách tối thiểu g i ữ a công trì n h và cây. Khi công tr ì nh quá gần cây, có ng u y c ơ lan tru y ền sét từ cây sang công trình khi có sét thì hệ thống c hống sét của công trình c ần phải phủ vùng bảo v ệ lên c ả c ây đó. Nếu c ây nằm tr o ng vùng bảo v ệ c ủa hệ thống c h ống sét c ủa công trình t h ì công trình được coi là an toàn. B.4 Các công trình khác ( M ục 23) B.4.1 Lều trại nhỏ Đối v ới lều t rại nhỏ tuân thủ theo 2 3 .1.1 có thể s ẽ tốn kém. Mặc dù v ậy, trong vùng nh i ều sét thì nên có biện pháp c h ống sét. Cụ thể là: a) Để c hống sét cho lều t r ại nhỏ có t h ể s ử dụng một hoặc h a i c ần k im l o ại (dạng ố n g lồng ă n ten) phía b ê n ngoài lề u , bố trí s a o cho lều n ằ m trong phạm vi được bảo v ệ như ở 9.2. Chân c ủa các cần kim loại c ần đư ợ c nối v ới c ọ c c hống nối đất đặt xa lều và cắm v à o đất ẩm. Th ê m nữ a có thể s ử dụng một dây k i m lo ạ i trần đặt tr ê n m ặt đất xung quanh l ều và nối tới chân c ủa m ỗi c ần k im loại. b) Trong tr ư ờng hợp lều trong khung kim loại thì khung đó làm v i ệc như là m ột dây d ẫn sét. Khung đó phải được n ố i xuống đất như h ư ớng dẫn ở phần a) ở hai đầu c ủa lều. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B.4.2 Sân v ận đ ộ ng Khi cột đ è n c ao b ị s é t đánh, dòng điện sét tr uy ền xuống nền qua c h ân c ột và có thể ư ớc l ư ợng độ chênh điện áp c ủa đất nền từ giả thiết rằng các lớp đẳng thế ở d ư ới n ền phân bố dạng các bán c ầu. Do đó v ới d òng trung b ì nh khoảng 30kA và điện trở s uất c ủa đất 10 3 Ω.m, độ chênh điện áp c ủa đất nền s ẽ vào khoảng 50 kV/m trong khoảng 10m từ chân c ột và nó thay đổi tỷ lệ n g h ị ch v ới kho ả ng cách và diện tích (Hình 19, Hình 36). Với giả thiết đó, đối v ới ng ư ời gradient điện áp không được v ư ợt quá 1 0kV/m t ư ơ n g ứ ng v ới k hoảng cách 22m t ừ chân c ột. Sử dụng một c ự c nối đ ất thích hợp d ư ới h ì nh t h ứ c m ột lư ới tròn bán kính 10m có thể làm g i ảm ứ ng suất điện áp xung quanh c ột. Thêm n ữ a có thể c h ố ng lại điện á p b ư ớc bằ n g cách bọc tấm c ách điện bằng PVC d ư ới lớp asphan. Để tránh ti ế p xúc tr ự c t i ếp v ới chân c ột có thể s ơn phủ keo epoxy d ày 5mm t ừ chân c ột tới đ ộ cao 3m. L ư u ý tránh v i ệc tăng n h i ệt độ quá m ứ c giới h ạ n d ư ới t á c d ụng c ủa bứ c x ạ m ặt trời s ẽ làm g i ả m giá trị c ủa lớp bảo v ệ. B.5 Công trình có hình dáng p h ứ c tạp (11.2.4) Ph ư ơng pháp “hình c ầu lăn” được m ô tả ở m ụ c nà y c ó t h ể được s ử dụng để nhận biết các ph ầ n không được bảo v ệ sét đánh c ủa công trì n h cao nh i ều mô đun ph ứ c tạp. Ph ư ơ ng pháp n à y dự a trên n guyên lý quá trình t i ếp xúc của đầu tích đi ệ n sét tới cô n g trình. Tr ư ớc khi x ảy ra sét, đầu tích điện s ét h ư ớng xuống đất (hình thành t rên các đ á m m â y dô n g) và cách nhánh tích điện c ủa nó hạ thấp dần. Khi đầu tích điện sét hạ x uống thì x ả y ra quá trì n h tích điện ng ư ợc dấu ở trên m ặt đất ( c ũng hình th à nh đầu tích điện sét h ư ớng lên trê n ) và tạo ra tr ư ờng điện gi ữ a hai m ảng tích đ i ện trái dấu. C ư ờng độ c ủa tr ư ờng điện này tăng dần tới khi đủ lớn thì đ ầ u tích điện h ư ớng lên ở phía d ư ới phóng lên trên để gặp đầu tích điện sét h ư ớng xuống phóng x u ống d ư ới và tạo thành tia sét. Do đó tia s é t s ẽ đánh t r ên mặt đất hoặc trên c ô ng trình tại nơi mà đầu tích điện h ư ớng lên đư ợ c phóng đi v à d o cá c đầu tích điện h ư ớng lên đó được phóng lên tại các điểm c ó cư ờng độ điện tr ư ờng cao nhất và có thể phóng t h ẳng lên trên trời mà không bị c ản n ên chúng có thể phóng t heo bất c ứ h ư ớng nào để gặp đầu tích đi ệ n sét từ m â y phóng x u ống. M ột ví d ụ cho hình ảnh này là sét v ẫn đánh vào m ặ t bên c ủa c ô ng trình cao m ặc dù th ô ng th ư ờng nó không đ ánh vào phần công trì n h nằm d ư ới góc 4 5 ° c ủa hình c ô n từ điểm bảo v ệ cao nhất c ủa cô n g trình. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Công trình cao có hình d ạng đơn gi ả n có thể được c hống s é t như mô tả ở Hình 22 n h ư ng đối vớ i công trình ph ứ c t ạp c ần áp d ụng ph ư ơng pháp hình c ầu lăn này. Ph ư ơng pháp này c ũng có thể áp d ụng cho các cô n g tr ì nh có bộ p hận thu sét đặt trên c ô ng trình h o ặc c ó cá c b ộ phận thu sét treo ph í a trên. Ph ư ơng pháp này c ũng có thể s ử d ụng để xác định vùng được bảo v ệ sét c ủa bất c ứ m ột thiết k ế hệ thống chống sét nào. Nhìn chung kích t hư ớc c ầu càng n hỏ thì khả n ăng bảo v ệ c hống sét càng tốt hơn nh ư ng s ẽ t ốn kém k hi xây lắp hệ thống. Cỡ cầu được khuyến nghị có bán k í nh từ 20-6 0 m. Thông th ư ờng nên sử dụng c ầu có bán kính 60m. Còn c ầu có b án kính 20m chỉ nên dù n g cho các công trình có nguy c ơ cháy cao. Hình B.1 - Ví dụ sử dụng phương pháp "hình cầu lăn" để đánh giá sự cần thiết phải bố trí bộ phận thu sét cho một công trình có hình dạng phức tạp. P H Ụ L Ụ C C (tham khảo) Hướng dẫn chung đối với việc chống sét cho thiết bị điện trong và trên công trình C.1 Thông tin chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ thống c h ống sét thông th ư ờng chỉ được thiết k ế và lắp đặt cho công trình. Mặc dầu v ậ y, h ệ thống thiết bị c ần có độ tin c ậy cao h ơn và nó c ũng đ òi hỏi m ột h ệ thống chống sét riêng để bảo v ệ cho thiết bị điện c ũng như các hệ thống thông tin dữ liệ u. Sự ph ứ c tạp c ủa sét đánh vào c ô ng trình, dòng sét tăng cao trong thời gian ngắn kèm theo các h i ện t ư ợng khác là nguyên nhân gây p há hoại thiết bị, xóa dữ liệu. Nguy c ơ c ủa sét được đề c ập ở C. 4 , song còn có nh i ều y ếu tố tác động đ ến việc c ần đến hệ thố n g c hống sét như nhu c ầ u: - giảm th i ểu các nguy cơ cháy và sốc điện; - tránh ng ừ ng trệ hoạt đ ộ ng s ản xuất và th ư ơng m ại có ảnh h ư ởng đến v ấn đề kinh tế; - ngăn ng ừ a các tác h ạ i v ề an toàn, s ứ c k hỏe; - bảo v ệ các dịch vụ thiết y ếu v ề an t oàn, báo c h áy, thông tin, quản trị c ô ng trình; - tránh phải s ử a ch ữ a tốn kém các tr a ng thiết bị vi tính. Các h ư ớng dẫn ở phụ l ục này ma n g tính tổng quát, khi áp dụng cho h ệ thống chống sét c ần tính đến cá c điều ki ệ n th ự c tế. Trong nh ữ ng tr ư ờng hợp đặc biệt thì cần phải tìm kiếm nh ữ ng lời khuyên c ủa chuyên gia. X in nhấn m ạnh rằng ngay c ả khi có hệ thống chống sét thì c ũng không bao g i ờ h o àn toàn có t hể c hắc c hắn là an t oàn cho h ệ t hống thiết bị hay an toàn v ề dữ liệu. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI CHÚ: X i n n h ấn m ạ nh r ằng p hụ l ụ c này chỉ d ù ng để tham k h ả o , v iệc tuân thủ phụ l ụ c này khô n g có ng h ĩ a là tuân thủ nội d ung tiêu chu ẩ n này. C.2 Ứng dụng của phụ lục n à y Khi áp dụng nh ữ ng h ư ớ ng dẫn c ủa phụ lục này cần tuân th e o quy trình sau: - Qu y ết định xem có c ần hệ thống c h ống sét kh ô ng (xem m ụ c 7) - Nếu câu trả lời là có t h ì xem xét thiết k ế c hố n g s ét rồi c h u y ển sang c), n ếu câu trả lời l à không thì c h u y ển ngay s ang c). - Qu y ết định l i ệu có c ần phải c hống sét cho các t hiết bị điện, điện tử trong hay trên c ông trình không (xem C.4, C.5) - Nếu câu trả lời cho câu h ỏi c) là có thì x e m các nội dung C.3, C.7, C . 13; nếu câu trả lời l à không thì k h ông xem xét thêm. GHI CHÚ: 1: Thông tin c ơ bản li ê n q u an t ớ i c á c k hía c ạ n h c h ống s ét đ ư ợ c c h o ở C.8, C.9 GHI CHÚ: 2: c ác ví d ụ tính toán đ ư ợ c cho ở C.6, C . 10, C.11, C. 1 2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình C.1. C á c điểm sét đ ánh v ào công trình công ngh i ệp có t h ể ảnh hư ởn g đến hệ th ố ng điện tử C.3 Các y ếu tố cơ bản về chống sét cho hệ thống điện C.3.1 M ứ c độ rủi ro Tr ư ớc khi t h iết k ế hệ th ống chống sét cho t h i ết bị, c ần l ư u ý tới hệ th ố ng chống sét cơ bản cho công trình. Thông tin ở C.4, C.5 giúp cho v i ệc qu y ết định có c ần p hải bảo v ệ thiết bị điện hay không. C.3.2 Chống sét của bản thân công trình Khi cân n h ắ c các p h ư ơng án phòng chống sét cho th i ết bị điện c ủa công trình thì cần xem liệu công trình đã được c hống sét hoặc s ẽ được c hống s é t theo tiêu chuẩn này ch ư a. Loại công tr ì nh có khả n ăng chống sét lý t ư ởng là công trình có vách b a o che bằng kim l o ại cho tất c ả cá c b ứ c t ư ờng và mái, nó tạo ra môi tr ư ờng dạng "phò n g được c h e c hắn" cho các thi ế t bị điện. Nếu như tất c ả các vách bao che và lớp phủ mái liên k ết v ới nh a u một cách t h ỏa đáng thì dòng sét đánh từ bất c ứ c hỗ nào c ủa cô n g trình s ẽ đ ư ợc tru y ền xuống đất dạng "tấm truyền điện" trên bề m ặt công trình và xuống bộ phận nối đất. Các công trình kết c ấu thép hoặc bê tông c ố t thép có vách bao che kim l o ại là các công trình thuộc dạng này và như v ậy c hỉ c ần chú ý đ ến việc bảo v ệ cá c đường cáp ngu ồ n c ấp vào công tr ì nh (Hình C . 2).Cần l ư u ý đạt được kháng trở thấp từ liên kết gi ữ a bộ phận nối đất c ủa hệ thống chống sét v ới các h ệ thống đường ống k h ác. Nên áp dụng ph ư ơ n g pháp đi đ ư ờng c ấp đ i ện vào như minh họa ở Hình 2 8 có kèm theo các b ộ p hận chặn xung nếu k ết quả tính toán cho thấy c ần phải có các bộ p hận này. Công trình xây dự ng b ằ ng bê tông c ốt thép hoặc bằng kh u ng thép không có vách bao che kim l o ại thì dòng sét có t h ể tru y ền b ên trong các c ột. H ư ớng dẫn đối v ới nơi lắp đặt máy tính và hệ thống dây d ẫ n được cho ở C.7.2. Nếu như v ật liệu xây d ự ng công trì n h chủ y ếu là kim l o ại thì có thể x ếp công trình có nguy cơ cao (x e m m ục 18) và bố trí hệ th ố ng chống s é t tăng cư ờ n g (xem C.7.1). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình C.2- Các dạng chống sét có liên quan tới thiết bị đi ệ n tử Hình C.3- Phân bố dòng điện do sét đánh vào công trình có 15 đường nối đất GHI C HÚ 1. Đ ư ờ ng đ ồng mức đ i ện cả m tru y ền dẫn (MT) n h ư sau: 1) 0,015 μ H/m 2) 0,02 μ H/m 3) 0,03 μ H/m 4) 0,04 μ H/m 5) 0,05 μ H/m 6) 0,07 μ H/m 7) 0,08 μ H/m GHI C H Ú 2. C á c đ ường n ối đất bên tr o ng (A, B và C) c h ỉ t ải t ư ơng ứ ng 3,1%, 2,3% và 3, 1 % tổng c ư ờ ng đ ộ sét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ví dụ: Đối v ớ i vòng cao 2m n h ư t rên hình vẽ và độ t ăng d òn g sét đá n h là 50kA/μs Đ iện c ảm tư ơng hỗ ( M ) = (0,03 - 0,01 5 ) = 0,015 μ H/m Do đó đ i ện á p = M ( c a o ). = (0,015 x 1 0 -6 ) x (2,0) x (5 x 10 10 ) = 1 500 V Hình C.4- Mặt bằng nhà có 15 đường nối đất thể hiện tr ư ờng phân bố điện cảm tru y ền d ẫn C.3.3 Hành trình dòng trong c ô ng trình Dòng điện sét tru y ền trong công trì n h dạng "phòng được c h e c hắn" như đã được đề c ập trong C.3.2 theo kiểu "m àng dòng điện" trên bề m ặt c ủa mái, t ư ờng rồi xuống đất. Sự thay đổi điện trở nhỏ trong các phần k h ác nhau c ủa bề m ặt ảnh h ư ởng rất ít tới quá trình tru y ền điện này bởi vì đường dẫn dòng được x ác định bằng độ c ảm ứ ng chứ không b ằ ng điện trở do bản chất hiện t ư ợng sét đánh x ảy ra rất nhanh. X u h ư ớng tư ơng tự c ũng diễn ra đối v ới dây xuống ngoài nhà đối v ới công trình có k ết c ấu k h ung thép hoặc bê tông cốt thép có dạng như ở Hình C.3 và C.4, nơi dòng điện được phân ra bởi 15 đư ờ ng riêng rẽ. Cần l ư u ý là các đường xuống bên trong mang ký hiệu A, B và C ở Hình C.4 mang m ột l ư ợng phần trăm rất nhỏ c ủa dòng v à do đó có t r ư ờng điện từ nhỏ. Hệ t hống chống sét cho hệ thống thiết bị điện trong nhà đư ợc phát triển bởi các đường dẫn sét được bố t rí ở ngoài b i ên c ủa nhà. M ột s ố đư ờ ng dẫn để giải q u y ết trong tr ư ờ ng hợp có d òng g iữ a th i ết bị v ới nh a u. Đó là các dây đơn lẻ được lắp đ ặ t trong nhà và được c hấp nhận cho v i ệc tr uy ền sét c ũng như chố n g lại phát sinh tia l ử a đi ện. C.3.4 Ảnh h ư ởng c ủa quy mô sét tới định dạng hệ th ố ng khác nh a u ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong các tr ư ờng hợp như v ậ y , có các biện p h áp để bảo v ệ tác động c ủa sét gây ra trong hệ thống điện chính c ủa nhà. Đây là s ự s ắp đ ặt được m ô tả ở C.3.2 đối v ới m ột công trình được c hống s é t tốt. Hệ thống điện trong các công trình phi kim l o ại không có hệ thống chống sét có nguy c ơ bị sét tác động nhiều nhất. Cần phải x e m xét cẩn thận ph ư ơng pháp chống sét cho cô n g trình và c ác bộ phận c ủa nó. M ột s ố ng u y c ơ được giải thích ở dư ới đây v à các h ư ớng dẫn chống sét c ụ thể được trình bày ở C.7 . 1 và C.7.2. M ột trong c ác ví dụ v ề t ình huống nơi mà có các nguy cơ có thể x e m xét là công trình c hứ a các th i ết bị điện và có t hể có các t h iết bị liên h ợ p như đài, r ađa hoặc c á c th iết bị d ự báo thời tiế t , trong dây chu y ền, các sensor được đặt phía ngoài. Các thiết bị li ê n hợp này c ó thể được treo ở bên c ạnh hoặc đ ỉ nh mái hoặc trên c á c cột thu, t h áp tru y ền thanh hoặc c ô ng trình thông th ư ờng như minh họa ở Hình C . 2b. Mái hoặc c ột t hu nằm ngoài p h ạm vi bảo v ệ c ủa hệ t hống chống sét cho cô n g trình, n h ư ng cáp dẫn từ c ột thu vào công trình có t hể đ ư a sét vào trong công trình trong khi hệ t hống chống sét c ủa c ô ng trình không phát huy tác dụng. Hơn thế cá c bộ phận thiết bị treo trên mái hoặc c ột có th ể dễ bị ảnh h ư ởng khi bị sét tr ự c tiếp, hoặc bị hư hại v ì dải điện áp cao lan vào. Ví dụ tiếp t heo chỉ ra khả năng dí n h sét tới thiết bị điện phụ thuộc không chỉ vào hệ thống chống sét mà còn p h ụ thuộc v ào các chi tiết lắp đ ặt như dâ y , các đ ầ u đọc, thu t r ên tháp c ũ n g như phụ t huộc vào m ạch dẫn vào công trình. H ư ớng dẫn đo đ ạ c để bảo v ệ khỏi các ng u y c ơ này c h o ở C.7. Ví dụ tiếp t h eo v ề v ấn đề th ư ờng g ặ p có thể gây ra s ự tăng điện áp môi tr ư ờng lên cao được c hỉ ra ở Hình C.2c. Có xu hư ớ n g dòng điện sét tiêu tán theo các đường dẫn điện được hình thành bằng các đường cáp nối các cô n g trình, do đó dòng điện sét có thể tru y ền từ công trình bị sét đánh sang công trình khác không bị sét đánh tr ự c tiếp. Dòng l ê n tới hàng c hục kilôampe có thể tr u y ền qua các đường cáp này n ê n v i ệc c hống lại hiện t ư ợng này là rất c ần thiết. Ph ư ơng p háp bảo v ệ được m ô tả ở C.7. Đây là m ột t rong nh ữ ng nguy c ơ mà sét tru y ền đi gi ữ a các c ô ng trình. C.4 Đánh giá m ứ c độ rủi ro C.4.1 Qu y ết định lắp đặt hệ t h ống chống sét Qu y ết định l ắp đặt m ột hệ thống chống sét cho h ệ thống đ iện và điện tử c hống lại sét t h ứ c ấp phụ thuộc vào: L ư ợng sét đ ánh dự k i ến trên khu v ự c (xem C.4.2); Sự dễ bị tổn th ư ơng hư hại c ủa hệ t hống; C.4.2 Số v ụ sét đánh dự k i ến ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số v ụ sét đ ánh dự k iến c ó thể đánh vào m ột d iện tích thu sét h ữ u dụng trong m ột năm được cho b ở i tích c ủa m ật độ sét và diện tích thu sét h ữ u dụn g . Diện tích t h u sét h ữ u d ụng, A e tính theo mét v u ông được x ác định bởi: A e = diện tích công trình + diện tích thu sét c ủa vùng đất x u ng quanh + d i ện tích thu sét c ủa c á c công trình liên hợp liền k ề + diện tích thu sét h ữ u dụng c ủa các đường ng u ồn c ấp + d i ện tích thu sét h ữ u dụng c ủa đ ư ờng tru y ền dữ liệu sa n g công trình liên quan. C.4.2.2 Diện tích c ô ng trình Là diện tích m ặt bằng c ủa công trình. C.4.2.3 Diện tích t h u sét c ủa vùng đất xung quanh Sét đánh x u ống đất ho ặ c công trình gây ra tại khu v ự c đặt công trình m ột điện áp cao. Bất c ứ đường trục hay đường dữ li ệ u đi vào khu v ự c điện áp cao đó đều là đối t ư ợ n g c ủa h i ện t ư ợng quá đ iện áp. Ảnh h ư ởng c ủa m ột cú sét đánh x u ống đất bị tắt dần khi khoảng cách g iữ a chu vi c ủa công t r ình và điểm đánh tăng lên. V ư ợt quá m ột khoảng cách nhất định t hì ảnh h ư ở n g c ủa c ú sé t đánh tới c ô ng trình được coi là không đáng k ể. Đấy là k h o ảng cách l ự a chọn D, m. V ới l o ại đất có điện trở s uất 100Ω.m khoảng cá c h D có t h ể l ấy bằng 1 0 0m. V ới loại đất có giá t rị điện trở s uất khác thì giá trị D có thể l ấ y đúng bằng giá trị đ iện t rở s uất cho tới giá trị max i mum là 500m cho đất có g iá t r ị 500Ω.m h oặc hơn n ữ a. Diện tích t h u sét c ủa đ ất xung quanh là diện t í ch có đườ n g c ơ s ở là v i ền chu vi công trình và khoảng cách D. Khi m à ch i ều c a o công trình v ư ợt quá giá trị D thì l ấ y c hiều cao công trình l à m giá t r ị để tính. C.4.2.4 Diện tích t h u sét c ủa c á c công trình liên hợp liền k ề ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lấy ví dụ cây c ột chiếu sáng đặt n goài nhà đư ợc c ấp đ iện từ nhà ch í nh. Nhà kh á c có trạm máy tính đầu cuối, th i ết bị điều k h iển và tháp tru y ền. Tại công tr ư ờng có một vài ngôi nhà có hệ thống dây nối và khoảng cách không l ớn hơn 2D, diện tích thu sét c ủa các công tr ì nh liên hợp liền k ề là d i ệ n tích gi ữ a chu vi của c á c công trình liên hợp liền k ề và đường định dạng bằng khoảng cách D từ chúng. Bất c ứ vùng nào nằm t r ong d i ện t í ch thu sét c ủ a công trình chính t hì đều khô n g tính (xem ví dụ 1 trong C.6). C.4.2.5 Diện tích t h u sét h ữ u d ụng c ủa các đường nguồn c ấp Diện tích t h u sét h ữ u d ụng liên qu a n t ới các đường nguồn c ấp kê trong bảng C.1. Tất c ả cá c đ ư ờng cáp vào ra (tới c á c công trình khác, c á c t háp chiếu sáng, thiết bị ở xa, ..) được x em xét m ột cách riêng b i ệt và diện tích thu sét đư ợ c c ộng từ c á c phần riêng đó. Bảng C.1 – Diện tích thu sét h ữ u d ụng của các đường nguồn cấp Loại nguồn cấp D i ện tích thu sét h ữu d ụng Cáp t h ấ p áp chạy phía tr ê n ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cáp cao á p c h ạy phía trên ( t ớ i biến á p của c ô ng trìn h ) 4 x D x L Cáp t h ấ p áp đi ngầm 2 x D x L Cáp cao á p đ i ngầm (t ớ i b i ến áp c ủa c ô ng trình) 0,1 x D x L GHI C HÚ 1: D là k h oả n g c á c h l ự a c h ọn (m) xem C.4 . 2.3. Việc s ử dụng h thay cho D n h ư giải thí c h ở C.4. 2 .3 kh ô ng áp d ụ ng GHI CHÚ 2: L là chi ề u dài c ủa cáp đ ộn g lực v ớ i độ d ài tối đa 100 0 m. Nơ i n à o g i á t r ị L khô n g xác định thì có t h ể lấy giá t r ị 10 0 0m để tính toán. C.4.2.6 Diện tích t h u sét c ủa đường tru y ền dữ liệu sa n g công trình liên quan ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu có nh i ều hơn 1 đường cáp thì có thể coi là tính đơn lẻ rồi c ộng lại. Trong tr ư ờng hợp cáp đa lõi thì t ừ ng cáp có t h ể được c o i là đơn và không giống như là t ừ ng vòng. Bảng C.2 – diện tích thu sét h ữ u d ụng của các đường dữ liệu Loại đư ờ n g dữ l i ệu D i ện tích thu sét h ữu d ụng Đ ư ờ ng tín h i ệu đi phía tr ê n cao 10xDxL Đ ư ờ ng tín h i ệu đi ngầm 2xDxL Đ ư ờ ng cáp q uang kh ô ng có đường d ẫ n ho ặ c lõi kim loại ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI C HÚ 1: D là k h oả n g c á c h l ự a c h ọn (m) xem C.4 . 2.3. Việc s ử dụng h thay cho D n h ư giải thí c h ở C.4. 2 .3 kh ô ng áp d ụ ng GHI CHÚ 2: L là chi ề u dài c ủa cáp đ ộn g lực v ớ i độ d ài tối đa 100 0 m. Nơ i n à o g i á t r ị L khô n g xác định thì có t h ể lấy giá t r ị 10 0 0m để tính toán. C.4.2.7 Đánh giá k h ả năng sét đ ánh Số l ư ợng s é t có thể đá n h trên m ột diện tích thu sét được đị n h ngh ĩ a m ỗi năm, ρ, theo công th ứ c sau: P = A e * N g * 10 -6 Trong đó A e – tổng s ố diện tích t h u sét h ữ u d ụng, m 2 ; N g – m ật độ sét trên một cây s ố vuông m ỗi năm. C.4.3 Sự dễ hư h ại c ủa c á c d ạng hệ thố ng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - loại công tr ì nh; - m ứ c độ bao bọc; - loại địa hình Trong bảng C.3, bảng C.4 và C.5 các hệ s ố hiệu c hỉnh F tới H được ph â n chia cho t ừ ng tiêu chí để c hỉ m ối liên quan c ủa các n guy cơ trong t ừ ng tr ư ờ ng hợp. Bảng C.3 – Hệ số hiệu chỉnh F (hệ số công trình) Loại công tr ì nh Giá trị F Công trình c ó h ệ thống ch ố ng sét và n ối đẳng thế đ ơ n giản ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Công trình c ó h ệ thống ch ố ng sét và n ối đẳng thế p h ứ c hợp 1,2 Công trình c ó h ệ thống nối đẳng thế khó kh ă n (n h à dài hơ n 1 0 0m) 2 Bảng C.4 – Hệ số hiệu chỉnh G (hệ số m ứ c độ cách l y ) Loại bao b ọ c Giá trị G Công trình n ằ m trên một d i ện tích r ộ ng có cây và nhà c ửa đ ộ c a o g ần như n hau, ví dụ như trong thị trấn ho ặ c r ừng. 0,4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,0 Cô n g trình c a o h ơ n h ẳn c á c c ô ng trình v à cây c ối xu n g qua n h ít nhất 2 lần. 2 GHI C HÚ: b ả ng C.4 có hệ s ố gi ố ng Bả n g 9, lặp lại ở đây để tiện s ử dụng Bảng C.5 – Hệ số hiệu chỉnh H (hệ số đ ị a hìn h ) Loại địa hình Giá t r ị H Đồ n g bằ ng 0,3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,0 Núi từ 300 đế n 900m 1,3 Núi t rên 9 0 0m 1,7 GHI C HÚ: b ả ng C.5 có hệ s ố gi ố ng b ản g 8, lặp lại ở đây để tiện s ử dụng C.4.4 Nguy c ơ sét đánh vào m ột hệ thống c ụ thể Nguy c ơ sét đánh và k h ả năng dễ bị hư hỏng c ủ a m ột hệ thống (các hệ s ố hiệu chỉnh) c ó thể đư ợc k ết hợp lại để đ ánh giá các nguy cơ sé t đánh ảnh h ư ởng tới các hệ thống điện và điện tử thông q ua các bộ phận dẫn điện ra/ vào hoặc cá c h ệ thống dữ l i ệu ra/ vào. Nguy c ơ x ả y ra (R) c ủa việc tăng thế t ứ c thì do sét được tí n h theo công th ứ c: R=F*G*H*p ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C.5 Q u y ế t đ ị nh làm hệ thống chống sét Qu y ết định làm h ệ thống chống sét c ần tính đ ế n các t á c đ ộ ng mang tính hậu quả h ư hại c ủ a các thi ế t bị điện và đ i ện tử quan trọng. Cần xem xét tới c ác m ối nguy hiểm tới s ứ c k hỏe và a n toàn do mất khả năng điều kh i ển nhà máy h o ặc cá c dịch v ụ th i ết y ếu. Cần so sánh chi phí ng ừ ng hoạt động c ủa hệ thống máy t ính hoặc c ủ a nhà máy với chi phí l àm h ệ thống chống sét. Sự phân l o ại công trì n h và các nội dung c ụ thể được c h o ở bảng C.6. Bảng C.6 – Phân loại công trình và vật ch ứ a Sử dụng c ô ng trình v à h ậu quả của c ác hư hại t ớ i các đối tư ợ ng bên tr o ng Chỉ số hậu q uả Nhà ở dân dụ ng và cô n g trình có trang t h i ết bị giá t h ấp và có giá t r ị k h ấ u hao th ấ p 1 Tòa nhà t h ương mại và c ô ng ngh i ệp c ó c á c hệ thống máy tính, nơ i mà c á c hư hạ i hệ thống đ ó có thể phá h oạ i s ản xuất 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 C á c c ô ng trì n h mà khi mất điều khiển m áy tính hoặc hệ thống có t h ể dẫn t ớ i hủ y hoại môi t r ư ờng và s ứ c k h ỏe c o n ng ư ờ i 4 Đối v ới việc lắp đặt thi ế t bị điện tử giá trị R được x ác định (xem C.4.4) và chỉ s ố tiêu hao được thành lập theo bả n g C .6. bằng v i ệc s ử dụ n g c ác giá trị trong bảng C.7, có thể xác định m ứ c để t h iết k ế (x e m C.13). Nơi mà m ứ c độ phơi trần k h ông đáng k ể thì sự bảo v ệ là s ự c ần t hiết không b ình th ư ờng. Bảng C.7 – Phân loại m ứ c độ phơi trần Mức độ hư h ao Mức độ ph ơ i trần R<0,005 R=0,005 ¸ 0 , 0499 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 R>0,5 1 Không đ á ng k ể Không đ á ng k ể Thấp Tru n g bình 2 Không đ á ng k ể Thấp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cao 3 Thấp Tru n g bình Cao Cao 4 Tru n g bình Cao ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cao GHI CHÚ: tiêu c hí m ứ c độ ph ơ i t r ần tro n g bảng C.7 đ ược d ự a trên đánh giá n g u y c ơ s ét. … C.6 Ví dụ tính toán Ví dụ 1 M ột trụ s ở máy tính c ủa công ty t h ư ơng mại ở vùng Thanh Trì Hà N ội cao 15m, d ài 100m, r ộ ng 60m. Tọa lạc ở vùng đồng b ằng, xung quanh bao b ọc bởi các công trình v à cây c ối có độ cao t ư ơng t ự . Đường c ấp chính dài 250m đi d ư ới đất và tất c ả cá c đường cáp vi tính là bằng c á p quang không b ọc ki m . Một đường cáp c ấp điện từ tòa nhà chính ra c ột đèn cao 7m, cách công trình 1 0 0m. Để xác định s ự bảo v ệ c ần thiết, tính hệ s ố rủi ro như sau: a) l ư ợng sét trên 1 k m 2 m ỗi năm: Trên c ơ s ở bản đồ m ật độ sét cho ở Hình 2 và các khuyến cáo tại 7.2, đối v ới vù n g Thanh Trì Hà Nội m ật độ sét trên 1 k m 2 m ỗ i năm được lấy bằng 10,9 (N g =10,9). b) diện tích t hu sét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 =100*60 = 6000 m 2 - diện tích t h u sét c ủa đ ấ t xung quanh công trình (Hình C.5, ph ư ơng trình (1)) = 2(100*100)+1(100*60)+( p *100 2 ) = 63416 m 2 GHI CHÚ: G i ả thiết k ho ản g c á ch D c ủa diện tích thu sét bằ n g 10 0 m. - diện tích t h u sét c ủa c á c công trình liên hợp liền k ề (Hình C.5) = ( p +100 2 ) / 2 = 15708 m 2 GHI C HÚ: đ ể đ ơ n g i ản h óa diện tích n ày được lấy bằng hình b án ngu y ệt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + các nguồn c ấp vào công trình = 2*100*250 = 50000 m 2 + các nguồn c ấp tới các c ột đèn = 2*100*100 = 20000 m 2 + tổng diện t ích thu sét của các ngu ồ n c ấp = 50000+20000 = 70000 m 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 0 GHI C HÚ: d i ệ n tích thu sét bằng kh ô ng đ ược áp d ụ ng đối v ớ i đ ư ờ ng tru y ền dữ l i ệu bằ n g c á p qua n g. Tổng diện t í ch thu sét h i ệu dụng là: A e = 6000+63416+15708+70000+0 = 155000 m 2 c) x ác suất x ảy ra sét đ ánh - x ác suất x ảy ra sét đánh trên diện tích thu sét h ữ u dụng đ ư ợc cho bởi ph ư ơng trình: p = A e *N g *10 -6 = 155000*10,9*10 -6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) Rủi ro Rủi ro x ảy ra quá áp c ả m ứ ng cho bởi các tr ư ờ ng hợp sau: Đối v ới toàn bộ diện tích R=F*G*H*p = 1*1*0,3* 1 ,69 = 0,507 giá trị R=0,507 chỉ ra rằ n g hiện t ư ợ n g quá áp c ả m ứ ng x ả y ra hai n ăm m ột lần. Đối v ới diện tích liên q u an t ới đường cáp vào công trình N g = 10,9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 6000+63416+15708+50000 = 135000 m 2 x ác s uất x ảy ra sét tính t heo biểu t h ứ c = 135000*10,9*10 -6 = 1,47 rủi ro = 1*1*0,3*1 , 47 = 0,44 theo bảng C.6 công trì n h có chỉ s ố hậu quả bằng 2. Căn c ứ theo bảng C.7 có thể suy ra rằng c ần s ử dụng thiết bị bảo v ệ quá áp phù hợp v ới môi tr ườ ng hở có n g uy c ơ trung bình. Đối v ới diện tích liên q u an t ới các đ ư ờng c ấp t ớ i c ột đèn c hi ếu sáng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 diện tích thu sét = 6000+63416+15708+20000 = 105000 m 2 x ác s uất x ảy ra sét tính t heo biểu t h ứ c = 135000*10,9*10 -6 = 1,47 rủi ro = 1*1*0,3*1 , 47 = 0,44 theo bảng C.6 và bả n g C.7 c ó t h ể suy ra r ằ ng c ần s ử dụng thiết bị bảo v ệ q u á áp phù hợp v ới môi tr ư ờng hở có nguy c ơ trung bình. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M ột nhà đi ề u khiển hệ t hống x ử lý n ư ớc thải tại vùng Khánh Hoà gần bờ biển có c á c thông s ố h ì nh học cao dài rộ n g lần l ư ợt là 6m*10m*10m. Tọa lạc t rên vùng đồi, công trình được bảo v ệ theo tiêu chuẩn này. Đường cáp điện c h ính dài 25 0 m đi phía tr ê n cao, đườ n g dây điện t hoại đi trên cao, không rõ chiều dài. Để xác định s ự bảo v ệ c ần thiết, tính hệ s ố rủi ro như sau: a) l ư ợng sét trên 1 k m2 m ỗi năm: Đối v ới vù n g Khánh Hoà gần bờ biển m ật độ sét trên km2 m ỗi năm đ ư ợc lấy trên b ản đồ Hình 2 và khu y ến cáo ở 7.2 là 3,4 (N g =3,4). b) diện tích t hu sét - diện tích công trình =10*10 = 100 m 2 - diện tích t h u sét đất xung quanh c ô ng trình (Hình C.5, ph ư ơng trình (1)) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 35 416 m 2 GHI C HÚ: t ổ ng k h oả n g c á ch D đ ược g i ả thiết là 100m. - diện tích t r ùm của các công trình liên hợp liền k ề (Hình C.5) = 0 GHI C HÚ: đ ể đ ơ n g i ản h óa diện tích đ ược lấy bằng hình bán n gu yệt - diện tích t h u sét các n g uồn c ấp (b ả ng C.1) = 2*100*250 = 250 000 m 2 - diện tích t h u sét c ủa c á c đường dữ liệu (bảng C.2) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 1 000 000 m 2 GHI C HÚ: c hiều dài đ ư ờ n g điện thoại đ ư ợ c g i ả thiết là 1000m do c h i ều dài khô n g xác định. Tổng diện t í ch thu sét h ữ u dụng là: A e = 100+35416+0+250000+1000000 = 1,2855*10 6 m 2 Diện tích t h u sét h ữ u d ụng liên qu a n t ới đường cáp chính: A em = 100+35416+0+250000 = 285,5*10 3 m 2 Diện tích t h u sét h ữ u d ụng liên qu a n t ới đường điện thoại: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 1,0355*10 6 m 2 c) x ác suất x ảy ra sét đ ánh X ác s uất x ả y ra sét đánh trên tổng diện tích thu sét h ữ u d ụ ng được c h o bởi ph ư ơng trình: p s = A e *N g *10 -6 = 1,2855.10 -\6 *3,4*10 -6 = 4,37 X ác s uất x ả y ra s ét đánh trên diện tích thu s é t hiệu quả liên quan đường cáp ch í nh được c h o bởi ph ư ơng trình: p m = A e m *N g *10 -6 = 0,2855 *10 6 * 3,4 * 10 -6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X ác s uất x ảy ra s ét đ á nh trên diện tích thu sét h ữ u dụng liên quan đ ư ờng điện t hoại được cho bởi ph ư ơng trình: p = A e t *N g *10 -6 = 1,0355 * 1 0 6 * 3,4 * 10 -6 = 3,52 d) Rủi ro Rủi ro x ảy ra quá áp c ả m ứ ng cho bởi các tr ư ờ ng hợp sau: Đối v ới toàn bộ diện tích R=F*G*H*p = 1*2*1*4, 3 7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 giá trị R=8,74 chỉ ra rằng hiện t ư ợng quá áp cả m ứ ng x ảy r a ch u k ỳ tr u ng bình c ứ m ỗi 1,4 th á ng m ộ t lần. Đối v ới diện tích liên q u an t ới đường cáp chính đi vào R=F*G*H* p m = 1*2*1*0, 9 7 = 1,94 Theo bảng C.6 công trình có thể được cân n h ắc áp dụng chỉ s ố tổn h ại bằng 3 khi mà x ả y r a s ự phá hủy hệ thống c ấp n ư ớc c ủa thị trấn. Theo bảng C.7, có thể suy ra c ần s ử dụng thiết bị bảo v ệ quá áp cho môi tr ư ờng h ở có nguy c ơ cao. Đối v ới diện tích liên q u an t ới đường điện thoại R=F*G*H*p t ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 7,04 Theo bảng C.6 và C.7, có t h ể su y r a c ần s ử dụng thiết bị bảo v ệ quá á p cho môi t rư ờng hở có nguy c ơ cao. Hình C.5 – Diện tích thu sét cho công trình và các hạng mục liền kề C.7 Ph ư ơng pháp bảo vệ khi lắp đặt chống sét C.7.1 Nối đất, liên k ết và bình thế Các yêu c ầ u nối đất đư ợc đề c ập ở m ục 13 và 14. Các nội dung d ư ới đây bổ sung các y ê u c ầu đó nhằm m ục đ ích san bằ n g chênh l ệch điện thế c ho các thiết bị. Hệ thống k ỹ thuật cung c ấp cho c á c công trình có các hệ th ố ng thông tin mở rộng, ví dụ nhà máy công nghiệp, c ần liên k ết v ới m ột thanh l iên k ết đẳ n g thế th ư ờng ở cá c dạng tấm k im l oại, dây dẫn m ạ ch vòng bên tr o ng, hay dây dẫn m ạch vòng riêng p h ần ở phía trong c ủa b ứ c t ư ờng ngoài hoặc theo chu vi khu v ự c bảo v ệ gần m ặt đất. Thanh liên kết đẳ n g thế này đư ợc nối v ới cự c nối đất m ạch vòng c ủa hệ thống nối đ ấ t. M ột ví dụ được minh họa ở Hình C.6. Tất c ả cá c đường ống kim l o ại bên ngoài, đường c ấp điện, dữ liệu ra và vào công trình tại m ộ t điểm được bọc b ảo v ệ, … có thể được n ối tới m ạng nối đất t ạ i đ i ểm liên k ết đơn này (x e m Hình 28). Điều này làm g i ảm th i ểu dòng sét xuyên vào trong công trình (xem Hình C . 7). N ơi các đường cáp t hông tin và cáp điện đi qua c á c công trình n ằ m c ạnh nhau, hệ thống nối đất c ần được nối v ới nhau và sẽ có l ợ i nếu có nh i ều đường d ẫ n song song để làm giảm dòng đi ệ n trong t ừn g cáp. Hệ n ối đất dạng l ư ới đáp ứ ng được m ục đích n à y. Ảnh h ưở ng c ủa dòng điện sét có thể được giảm th i ểu h ơn n ữ a bằ n g các h đi các dây dẫn vào trong các đường ống k ỹ thuật và kết hợp cá c đường ống đó vào h ệ nối đất d ạ ng l ư ới và liên k ết v ới điểm ra vào chung c ủ a hệ thống nối đất tạo m ỗi đầu. Hình C.6 minh hoạ m ột ví dụ v ề hệ thống nối đ ấ t dạng l ư ới dành cho một c ột tháp và công trình có thiết bị g ần k ề. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Công trình l iên quan tới các c ột thu có thể có s ự bảo v ệ đ ặc biệt bởi nó liên quan tới c ả ng u ồn c ấp điện. Hình C.6-Các d â y cáp đi vào công trình tách biệt với ăng ten phát sóng Hình C.7 - Liên kết các đường ống và d â y tại điểm ra vào công trình C.7.2 Vị trí thiết bị điện tử và cáp C.7.2.1 Vị trí thiết bị điện tử tro n g công trình L ự a chọn v ị trí thiết bị điện tử trong công trình phụ thuộc v ào x ây d ự ng công trình. Đối v ới c ô ng trình giống như p hòng màn chắn, ngh ĩ a l à nối mái phủ kim loại v ới t ư ờng, v ị trí không quan trọng. Trong công trình khung kim l o ại thông th ư ờng các th i ết bị điện tử có thể lắp ở gi ữ a công trình, khô n g nên ở tầng nóc, n h ư ng c ũng có thể lắp ở sát t ư ờng ngoài và góc nhà. Đối v ới công trình bằng v ật liệu không dẫn điện v ới m ột hệ thố n g c hống sét thì c ũng là t ư ơng t ự . Trong công trình xây bằng các v ật liệu không dẫn điện n h ư trong nhà có l ắp đ ặt h ệ thống đi ệ n tử thì cũ n g c ần l ư u ý ví như tránh lắp đặt ở n h ữ ng v ị trí các kết c ấu cao như ống khói, h o ặc nơi sát v ới đường tru y ền sét x u ống. C.7.2.2 Vị trí cáp g i ữ a các hạng mục c ủa hệ thống điện t ử trong nhà ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nên đi dây cấp nguồn v à cáp của t h iết bị đ iện tử c ạnh nhau để giảm th i ể u các khu v ự c tạo ra vòng kín. Nó có thể t h ự c hiện dễ dàng bằng cách s ử dụng các ố n g b a o dây cho m ỗi loại. Ở H ì nh C.9 nối đ ất l ư ới được sử d ụ ng c ục bộ t r ên các sàn và điểm nối đất chung cho toàn b ộ . Đây là hệ thống nối đ ất hỗn hợp. Hệ thống đi dây cho thi ế t bị điện tử không được l ắp cùng hệ đỡ v ới đường nối c h ố n g sét. Đi d â y có thể ở trên sàn và nên tránh các vòng tr ê n t ư ờng đứng. Đi dây t r ục đ ứ ng n ê n theo n h ư Hình C.9. Bố trí như Hình C.9 có thể s ử dụng cho th i ết bị đặt theo ch i ều ngang trong nhà dài. Đối v ới c ô n g trình x â y d ự ng bằng v ật liệu không dẫn điện, bố trí dây đư ợc m ô tả ở m ục phụ này là c ần thiết để gi ả m th i ẻu các nguy cơ là m hư hại thi ế t bị, hỏng c á c dữ li ệ u. Nơi nào mà v i ệc đi dây k h ông thể áp dụng ng u yên tắc như ở m ục phụ này thì nên tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia. C.7.3 Bảo v ệ đư ờ ng cáp đi từ ngôi nhà n à y sang ngôi nhà khác Nơi mà đư ờ ng cáp đi gi ữ a các ngôi nhà tách b i ệt hoặc gi ữ a các đơn n guyên c ủa c húng mà k h ông có các hành l a ng nối thì c ầ n đặc biệt chú ý bảo v ệ. Nếu có thể, đường cáp quang có t h ể được s ử dụng để cách ly hoàn to à n các mạch điện tử từ nhà này tới nhà kh ác . Đây là giải pháp h ữ u h i ệu nhất cho đường tru y ền đa kênh h oàn toàn đ ộ c lập khỏi c á c v ấn đề nhiễm t ừ , không chỉ có sét. M ặc dầu v ậy không nên s ử dụng đường cáp quang với lớp bọc k i m l o ạ i hoặc dây dẫn bên trong. Nơi mà không chọn dây cáp quang để tru y ền mà s ử dụng các loại dây khác như là dây đồng trụ c , dây đôi lõi thì c ầ n chú ý phát h i ện nh ữ ng hư hại dọc theo tuyến. hệ thống nối đất c ủa cô n g trình có t h ể nối s ử dụng đư ờng bọc c á p, đường đi dây đi cù n g nh i ều lo ạ i cáp. N ơi mà có nhiều đường dây đi song song thì tốt nhất là điện áp gi ữ a ch ú ng càng chênh ít càng t ốt. thêm n ữ a đường nối đất có thể nối gi ữ a công trình v ới công trì n h. Nơi cáp đồ n g trục được lắp đặt g i ữ a các công tr ì nh thì lớp v ỏ c ủa nó có thể được n ố i v ới hệ th ố ng nối đất c ủa cô n g trình tại v ị trí vào/ra của ngôi nhà. Trong m ột s ố loại cáp đ ồng trục hoặc hệ thống chắn, có t h ể c hỉ c ần n ối cáp x u ống đất tại m ột điể m. Nếu c ần th i ết c ần bố trí các thiết b ị bảo v ệ quá áp thích h ợ p. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có thể k ết hợp gi ữ a các ph ư ơng pháp trình bày ở m ục này, ví dụ dụng thiết bị bảo v ệ đối v ới các đường tín h i ệu và thiết bị k ết hợp v ới việc bọc nối các đường cáp để giữ môi tr ư ờng ở ng ư ỡng điện áp cho phép. Trừ tr ư ờng hợp đường cáp quang quá dài, b ản thân thiết bị kháng trở cao không đảm bảo trừ phi chú n g có t h ể c h ị u được đ iện áp trên 10 0 kV do sự c h ênh lệ c h đ i ện thế lớn g i ữ a c á c cô n g trình không được bảo v ệ do dòng sét tru y ền d ư ới đất từ m ột trong các công tr ì nh đó. Hình C8.- Các ph ư ơng pháp giảm thiểu điện áp cảm ứ ng Ghi chú 1: Có t h ể áp dụ n g n g uyên tắ c giảm d i ện tích mạ ch v ò ng đối v ớ i t hiết b ị nằm bên n g oài. Tất c ả c á c liên k ết nằm trong một máng c á p để giảm diện tích m ạch v ò n g như ở c ) c ủa Hình C.8 Ghi c h ú 2: XXXX minh hoạ c ốt thép h o ặc c ác b ộ p h ận xây dựng bằng kim loại trong sàn Hình C.9- H ệ thống nối đất ph ứ c h ợp được áp dụng cho thiết bị trong nhà nhiều tầng a) L ắp đ ặt c h ặn quá d òng kh ô ng chu ẩ n gây ra xung l ớ n ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Khuyến ng hị cho v i ệ c l ắ p ch ặ n quá d òng Ghi c h ú: Xung được giảm thiểu bằng c á ch nối dây tru n g tính xuống điểm nối đất B' bằng đ ư ờng thẳng Hình C.10- N ối đất từ điểm nối không thiết bị tới điểm nối đất của thiết bị chống quá dòng C.7.4 Bảo v ệ thiết bị có phần b ên ngoài c ô ng trình nối vào tháp, cột thu Cụm th i ết bị treo ngoài công trình h o ặc nối vào tháp, cột thu sét thì hiện h ữ u các ng u y c ơ sau: a) Dòng vào t rự c tiếp t ừ c ác cú sét. b) Dòng c ảm ứ ng và kháng. C.8 Đặc tính và hiệu ứ ng c ủa sét C.8.1 Đặc tính bổ sung c ủa s é t liên quan t ới thiết bị đ i ện tử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chỉ số cực đ ại của di/dt (kA / μs) Mức v ư ợ t % 200 1 30 50 10 99 Các thông số khác c ủa xung sét là rất quan trọng trong v iệ c đánh giá các khía c ạ n h gây ng u y h ại c ủa sét song giá trị cự c trị c ủa dòng sét di/dt là một trong các nguyên tắc đ ánh giá điện áp kháng và trong khoảng thời gian xung là d ấu hiệu chỉ s ố năng l ư ợng s ấm. minh họa dòng sét âm đánh x u ống đất xem ở Hình C.1 5 . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C.8.2 Điểm s ét đánh Điểm bị sét đánh trên công trình là rất ngẫu nhiên, m ặc dù công trình, cây c ối cao t o thì nguy cơ bị sét có thể nhiều hơn các c ô ng trình hay cây c ối nhỏ thấp. Tuy v ậ y s ét đánh xuống m ặt đ ấ t phẳng nằm gi ữ a hai ngôi nhà cao cách n hau h ơn hai l ần chiều cao của chú n g là bình t h ư ờng. Trong các n hà máy s ản xuất theo dây chu y ền, v ị trí dễ bị sét c ó xu h ư ớng là các c ột cao đồ n g thời ít khi đánh v à o x ư ởng thẩp. tuy vậy cá c bộ ph ậ n nằm ngoài góc 4 5 o k ể từ điểm c a o thì dễ bị sét (Hì n h C.16). Hình C.11 – Lắp tr ự c tiếp lên hệ thống điện trần ngoài nhà Hình C.12-Bảo vệ cho hệ thống trần tr ự c tiếp Hình C.13- B ảo vệ cáp đi dọc theo các bình ch ứ a cao và liên kết trên mái ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình C.14- Vị trí các dòng sét cao, trung bình, t h ấp có thể tr u y ền x u ống qua các đường cáp của lò phản ứ ng Ghi chú: S a u cú sét đ ánh b an đ ầu có t h ể có nhi ề u xu n g điện cư ờ ng độ th ấ p h ơ n v à t h ờ i gian n gắn h ơ n g ọi là c á c xung thứ cấ p ho ặ c xung l ặp Hình C.15- Đường đặc tính dòng sét âm Hình C.16- Điểm sét đánh trên công trình Trong các công trình cao thì các thiết bị điện tử th ư ờng có nguy c ơ rủi ro cao đặc biệt, không hẳn nó là điểm rủi ro tr ự c tiếp bắt sét mà còn có các lý do khác n h ư là chúng th ư ờng được n ối v ới các h ệ thống dây tới các t hiết bị kh á c . Vì thế mà chúng c ần p h ải được bảo v ệ c ẩn thận. Các phần, đối t ư ợng dễ bị sét đánh trên công trình được minh họa ở H ì nh C.16. Đ ố i v ới nhà c a o hơn 20m góc côn 45 o c ủa hệ thống chống sét được cho là quy tắc bảo v ệ c hống sét tốt. Tuy nhiên đối v ới nhà, công t r ình cao trên 20m ph ư ơng pháp hì n h c ầu lăn là tốt hơn đ ố i v ới các khu v ự c t ư ơng t ự , đặc biệt là nó h ạ n chế v iệc s ét đánh vào cạnh bên c ủ a công trìn h . Bán kính hình c ầu lăn được khu y ến nghị là 20m. Trong Hình C.16 giả thiết là các th i ết bị ở hai nhà A và B đư ợc nối v ới nhau qua các đường cáp. Tuy nhiên có thể thấy s ét đ á nh vào nhà A và m ột s ố phần c ủa n hà B cũng n hư phần mặ t đất g i ữ a chúng. Do đó trong t ừ ng t r ư ờ n g hợp dòng điện tro n g đất gần v ới điểm bị sét đánh có thể được n ối đ ất hoặc không đều p hải được tí n h đến và mở rộng phạm vi bảo v ệ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI C HÚ: m ục này đề cậ p t ớ i c ơ c hế sinh d òng đi ệ n áp c ảm ứn g, c ường độ c ủa n ó và c u ng c ấ p hứ n g dẫn việc thiết lập độ a n toàn b ằ n g c ác m ứ c k hố n g c hế xung và gi ớ i h ạ n xung thiết k ế củ a thiết bị (TCL/ETDL). C.9.1 Điện áp c ả m kháng Khi công tr ì nh bị sét đ á nh thì dòng điện đi xuống đất phát t r iển dải điện áp rộng gi ữ a các bộ p h ận c ủa công trình, các cấu kiện kim l o ại và hệ thống chống sét và p hần đất ở p hía lân c ận công trình. Dải điện áp này chí n h là nguyên nhân sinh ra dòng điện chạy trong c á c đường cáp dẫn bên ngoài công trình t ới vùng đất liền k ề. Điện áp được si n h ra là điện áp c ảm kháng s ơ c ấp nh ư ng ở phần tăng l ê n nhanh chóng ở d ạ ng sóng sét h i ệu ứ ng tr uy ền dẫn x ả y ra ở m ột phạm vi hẹp h ơn. Bất c ứ d òng điện n à o c h ạy trong đường cáp và phần bọc đ ề u là k ết quả c ủa điện áp c ảm kháng được xông qua dây nối tới thiết bị điện tử v ới điện áp chung và liền m ạch. Trong dải xung sét thì p hần ch ứ a n hiều năng l ư ợng nhất là phần xung v ới tần tới 100kHz, đi ệ n trở củ a đất và l ư ới cáp, phần b a o bọc như là các điện trở sinh ra c á c điện áp c ảm kháng ở d ạ ng sóng. C.9.2 Điện áp c ả m ứ ng Dòng sét chạy trong d â y d ẫn sét h oặc trong các kênh dẫn vòng cu n g sinh ra m ột từ tr ư ờng thay đ ổ i theo thời gian v ới khoảng cách đến 100m tùy t huộc vào c ư ờng độ dòng sét. Tr ư ờng điện từ này sinh ra hai h i ệu ứ ng: a) m ột dòng tự c ảm điện từ L trong đường dây (ví d ụ dây loại đường kính 2 mm L= 1 μH / m); b) m ột vòng t ư ơng hỗ ng ư ợc ch iều tr o ng dây dẫn ( c ảm dẫn = MT) hoặc vòng kín riê n g b i ệt ( c ảm t ư ơng hỗ); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình C.17- Điện cảm C.9.3 X ông dòng t ừ sét đánh t r ự c tiếp Các cú sét đánh tr ự c tiếp tới đường dây điện hoặc hệ thống điện c ũng như cá c đầu sensor hoặc tiếp không (hình C.11) có t h ể xông dòng gây phá h ủ y. Đ â y là n g uy c ơ c ần p hải được tí n h đến v ới việc dây dẫn đi bên ngoài có c hi ều dài l ớn. Việc đi dây trong các ố ng bảo hộ s ẽ làm h ạn chế đáng k ể tác hạ i. Điện áp rất cao c ủa s ự xông điện g ây phá h o ại các bộ phận khác c ủa hệ thống, đánh tia l ử a điện. Đó l à m ột phần li ê n quan tới các bộ phận nhô ra ngo à i công trình. Bố trí chú n g hợp lý thì tránh được t ác hại (xem C.7.4). C.9.4 Nối tr ư ờng điện Độ m ạnh củ a tr ư ờng phải được tính đến trên toàn bộ diện tích sét đánh tr ư ớc khi h ình thành cú đánh khi mà giá t r ị c ủa chúng đạt tới ng ư ỡ ng ngăn được c ủa khô n g khí (xấp x ỉ 500kV/m). Sự hình th à nh giải t hoát điểm thay đổi tr ư ờng x ấp x ỉ 500k V /m . μs có thể x ảy ra. H i ệu ứ ng c ủa m ỗi s ự thay đổi tr ư ờng là khô n g đơn giản khi bảo v ệ chúng chống l ại hiệu ứ ng dẫn và cảm sét. C.9.5 Điện áp do xung điện từ từ sét (LEMP) gây ra X ung điện từ từ sét (LEMP) được sinh ra li ê n quan t ới h i ện t ư ợng đ i ện từ khác gọi là xung điện từ nguyên tử (NEMP). Có hai điểm k h ác nhau qu a n t r ọng tro n g dải và c ư ờng độ c ủa hai h i ệu ứ n g sinh ra, từ NEMP sinh ra xung tăng nhanh hơn nhiều ( t hời gian tă n g k hoảng 1 0ns) với biên độ đ ứ t q u ãng và NEMP chỉ ảnh h ư ởng tới v ới hệ t h ống xung p hóng x ạ. So v ới sét thì xung này vô cùng n h ỏ. Sét đánh x uống công trình hay đất gần đó th ự c ra không sinh ra xung điện từ từ sét nh ư ng t ạ o ra v ề ng u yên tắc m ột c ặp từ tr ư ờng đặt gần nhau và sinh ra điện áp từ c ảm ( v à điện áp c ảm kh á ng) n h ư đã mô tả ở C.9.1 và C. 9 .2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nói chung tác dụng x ấ u nhất c ủa xung điện t ừ từ sét được phòng ng ừ a bằng cách áp d ụng các biện pháp chống sét đánh tr ự c tiếp. Sét đánh tr ự c ti ế p sinh ra xung s ốc m ạnh hơn là x u ng điện từ từ sét v à bảo v ệ c hống sét đánh tr ự c tiếp v ẫn là quan trọng nhất, bảo v ệ c hống xung điện từ từ sét c hỉ là thứ y ếu. C.9.6 M ứ c k hống chế xung (TCL)/ nguyên tắc giới hạn xung thiết k ế c ủa thiết b ị (ETDL) Đối v ới s ự hoạt động c ủ a thiết bị đ i ệ n tử thì môi tr ư ờng xung quanh lâu d ài hay tạm thời đều đư ợ c thiết k ế hệ thống bảo v ệ v ừ a đủ an toàn và kinh tế, đ ồ ng thời được nối đất. Tiêu chí n g ă n xung dòng hay xung đ i ện áp được đ ư a vào khi thử hệ thố n g. Đây là mứ c xung lớn nhất cho phép h ệ thống v ẫn hoạt động, không b ị h ư hại (gọi l à giới hạn xung thiết k ế c ủa t h iết b ị ETDL ) . Tr ư ờng hợp sét giá trị này là N vôn của xung mà không gây phá h ủy th i ết bị. giới hạn xung thiết k ế c ủa thiết bị bằng N vôn. Khi lắp đặt thiết bị thì cần c h ắc c hắn rằ n g xung trong hệ thống t ới thiết bị l à P v ôn không cao h ơn giá trị N vôn của thi ế t bị. (cho phép s ử dụng hệ s ố điều chỉnh trong tính toán). P vôn g ọ i là m ứ c k hố n g c hế xung, còn hiệu N - P vôn gọi là phần lề an t oàn. Để xác định một thiết bị bảo v ệ c h ố ng xung quá điện áp c ần kiểm s oát điện áp xung trong vòng m ứ c k hống chế n ó là đ iện áp cho đ i qua v ới m ứ c x ấp x ỉ m ứ c đã thiết lập. K hi lắp thiết b ị thì ph ả i đ ả m b ả o m ứ c k hống chế xung của thiết bị p h ải phù hợp, thiết bị đư ợ c an toàn t r ong hệ thố n g, đồng thời l ư u ý nối nối đất cho thiết bị. M ặt khác c ầ n l ư u ý ngăn ng ừ a điện áp c ảm kháng, t ự c ảm đáng k ể tro n g bản thân t hiết bị. C.9.7 Các nguyên tắc bảo v ệ Các nội dung C.9.1, C. 9 .2, C.9.3, C.9.4 và C.9 . 5 đề c ập c ơ c hế phát sinh dòng đ i ện từ sét. Ngoại trừ tr ư ờng hợpanten, thiết bị được bảo v ệ c hống lại điện áp c ả m kháng, t ự c ảm c ủa sét hoặc tác d ụng tới công trình s ẽ được bảo v ệ khỏi tr ư ờng điện và xung sét. Việc dòng sét xông vào thiết bị ph ả i được ngăn ng ừ a bởi nó là nguyên n hân s ự phá hoại nghiêm trọng (C.7.4). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ thống chống sét có t hể bảo v ệ chống lại đi ệ n áp cao từ sét đánh. Để thiết bị chống sét đạt được thành công thì c á c điều k i ện sau phải đư ợ c thỏa mãn. a) s ự tồn tại. t hiết bị bảo v ệ có thể cứ u được toàn bộ hệ thống khỏi xung điện áp cao thuộc phạm vi của nó. b) m ứ c k hống chế xung. S ự bảo v ệ phải có tác dụng ở m ứ c k hống chế x u ng, t h ấp h ơ n m ứ c xung thiết k ế c ủa thiết bị. Thiết bị bảo v ệ c hống quá điện áp đó nối tới đư ờng dẫn nối đất có thể tăng đáng k ể m ứ c k hống chế xung tác dụng. c) t ư ơng thích hệ thống. Bất c ứ dạng bảo v ệ nào được thêm vào phải không phá vỡ s ự hoạt động chung c ủa hệ thố n g đang được bảo v ệ. Sự quan tâm quan tâm b ảo v ệ phải được l ư u ý đối v ới hệ thống tru y ền dữ liệu tốc độ cao. C.10 Ví dụ tính toán điện áp cảm ứ ng trong thiết bị Ví dụ tính toán điện áp c ảm ứ ng bao gồm c ả v i ệ c s ử dụng l ớp bọc như là bộ phận nối đất c ủa đường cáp nh i ều s ợi rải tới c ô ng trình. Lấy ví dụ đường cáp 1 00 đường cáp bọc nh ô m, m ỗi đường cáp gồm 65 s ợi đườ n g kính 1mm với điện trở suất 3*10-8Ωm, cáp dài 100m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = ρ* l /A = (3,0*10 -8 *100)/(65*0,0012*π/4) = 59 m Ω trong đó: ρ – điện trở suất l – ch i ều dài cáp A – diện tích tiết diện c ủ a lớp bọc Đối v ới 100 cáp chạy s o ng song mỗi cáp chịu 1 phần trăm dòng t ổng là 100kA t ừ p h òng máy tí n h tới thiết bị, dò n g trong m ỗi cáp là 1kA. Bởi thế điện áp chung đ ư ợc tính: V = R*I ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 59V Trong th ự c tế, dòng p h ân bố trong các cáp là không đều n h ư ng v ới s ự có m ặt c ủ a cáp t i ếp đ ịa chạy song song, c ũng như là cáp ng u ồn c ũng được bọc thì dòng trong cáp c ủa thiết bị s ẽ không vư ợt quá 1kA với biên độ lớn. C.11 Ví dụ tính toán việc bảo vệ lõi trong của cáp đ ồ ng trục Lấy v í dụ v ới 20m cáp bọc được nối hai đầu. 10% cư ờng độ dòng sét đi qua cáp và bọc cáp có điện trở là 5Ω/km. Đối v ới cú sét 200kA thì điện áp si n h ra được t í nh: V = R*I = 0,1*200*10 3 *0,1 = 2000V Đối v ới cú sét 20kA thì điện áp sinh ra được tí n h: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 0,1*20*10 3 *0,1 = 200V Điện áp c ả m kháng này được dẫn hoàn toàn t ới dây bên trong. Nếu như c á p được đặt t rong máng cáp thì dò n g điện s ẽ c h ạ y trong máng cáp. Tro n g tr ư ờng h ợ p riêng c hỉ có 10% cư ờng độ chạy trong cáp mà thôi. Đối v ới cú sét 200kA thì điện áp si n h ra được t í nh: V = R*I = 0,1*200*10 3 *0,1*0,1 = 200V Đối v ới cú sét 20kA thì điện áp sinh ra được tí n h: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 0,1*200*10 3 *0,1*0,1 = 20V Sự phá hủy đường cáp có t h ể x ảy r a hoặc khô n g theo các ví dụ sau: nếu như đường cáp là đường dẫn c ủa radio đến anten thì điện áp lớn hơn 2000V c ũng khó có thể gây phá hủy; nếu như đường cáp là một phần c ủa đường t r u y ền m ạng máy tính, điện áp 200 0 V có t h ể g â y hư hạ i, điện áp 20 0 V hoặc 20V có thể khô n g; nếu đường cáp là đường nối RS232 thì chỉ c hịu được 20V, điện áp 200V hay 2000V đều có thể gây hư hại. C.12 Ví dụ tính toán điện áp cảm ứ ng trong d â y d ẫ n Hình 13 cho thấy các gi á trị t ư ơng đối c ủa dò n g trong c á c cáp riêng lẻ dọc theo h oặc bên tr o ng ống (bình) hoặc cá c đường dẫn thông th ư ờng. N h ư đã thấy, d ò ng là hàm c ủa v ị trí t ươ ng đối tới tháp hoặc cá c bộ phận k im loại khác. Giá trị c ủa điện áp c ảm ứ ng x ấp x ỉ cá c v ị trí thay đổi có thể được tính bằng công t hứ c sau: đối v ới cáp được bảo v ệ bởi máng, tổng dòng là 400A, tháp cao 30m và điện trở s uất c ủa cáp là 10 m Ω/m: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 0,3Ω điện áp c ảm ứ ng chung: V = R*I = 0,3*400 = 120V đối v ới cáp được bảo v ệ trong máng cáp và trong ống và tổng dòng bằ n g 100A điện áp c ảm ứ ng chung: V = R*I = 0,3*100 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 đối v ới cáp đi trong bình hoặc trong xi lanh kim loại thì điện áp c ảm ứ ng là không đ á ng k ể C.13 Thiết bị bảo vệ chống xung, vị trí lắp đặt và thử C.13.1 Vị trí lắp đặt C.13.1.1 Giới thiệu chung Như xung chính được m ô tả là dao động điện á p 1,2/50μs sinh ra trong công trình, sứ c m ạnh c ủa dò n g có thể được giảm bớt. Nó được m ô tả bởi ba loại v ị trí C, B, và A. L o ại C là đặt ở bảng điện c ấp vào, loại B là đặt ở m ạng ph â n phối chín h , loại A là đ ặ t ở phía phụ tải tiêu thụ. Trong các vị trí đ ư a ra ở trên, m ứ c đ ộ nghiêm t r ọng c ủa xu n g được tính đến là s ẽ t ă ng dần theo nguy c ơ rủi ro t ă ng cao. Đi ề u này được m ô tả bởi đại l ư ợng m ứ c độ phá hủy hệ thống xuất phát từ v iệc đánh giá rủi ro. C.13.1.2 Cáp tru y ền tín hiệu dữ l i ệu Tất c ả các t h i ết bị c hố n g xung đường tru y ền dữ l iệu đều t h uộc l oại v ị t r í C như l à m ột cái làm giảm thấp xung điện áp 10/700μs được dùng t ư ơng ứ ng v ới xung của đường dữ l iệu không đ ư ợc làm gi ả m nhẹ bởi đường cáp ở vùng t ư ơng tự n h ư xung chính. C.13.1.3 Nguồn chính ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị bảo v ệ chống x u ng được lắp đặt ở các v ị trí như sau đây thì thuộc l oại C: - trên đầu c ấp c ủa nguồn vào bảng phân phối; - trên đầu tải đi ra; - phía ngoài công trình. C.13.1.3.2 Loại vị trí B Thiết bị bảo v ệ chống x u ng được lắp đặt ở các v ị trí như sau đây thì thuộc l oại B: - trên hệ thống phân phối, gi ữ a bên phụ tải từ bảng phân p h ối chính tới và phía cấp tới các đ ầ u nối, ổ c ắm; - trong thiết bị - phía phụ tải c ủa ổ c ắm, cầu chì kh ô ng quá 20m so với loại v ị trí C. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị bảo v ệ được lắp ở phía phụ tải từ c ầu c h ì, ổ c ắm v ới khoảng cách nối trên 2 0 m so với loại C. C.13.2 Độ m ạnh xoay chiều đại diện cho t h i ết bị quá đ iện áp thử n ghiệm M ứ c x ấp x ỉ c ủa phép thử được cho trong các bảng C.8, C.9, C.10 cho các loại v ị trí khác nhau và m ứ c độ thử c ủa t hiết bị bảo v ệ chống quá áp trong p h ép t hử . Bảng C.8 – Loại vị trí A (trục) Mức độ t h ử Đ iện áp (kV) Dòng (A) Thấp 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tru n g bình 4 333,3 Cao 6 500 Bảng C.9 – Loại vị trí B (t r ục) Mức độ t h ử Đ iện áp (kV) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thấp 2 1 Tru n g bình 4 2 Cao 6 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mức độ t h ử Đ iện áp (kV) Dòng (A) Thấp 6 3 Tru n g bình 10 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 10 C.13.3 Thử thiết bị bảo v ệ quá điện áp Máy phát t h ử cho loại v ị trí B và C là m á y phát xoay ch i ều liên hợp, có t hể phát đư ợ c điện áp 1 , 2/50μs và dòng xo a y chiều 8/20μs. Đối v ới l oại v ị trí A, m ột bộ ng ă n không c ảm ứ ng đầu ra được lắp để giới hạn dòng ở giá trị hợp lý. Dòng ngắn s ẽ không n hỏ hơn 8/20μs. Ph ư ơng pháp thử đối v ới thiết bị c h ống quá áp được đề c ậ p ở m ục 23 c ủa UL 1449 : 1985. C.13.4 C ư ờng độ xoay chiều đại diện cho ng ư ỡng thử đường dữ liệu M ứ c thử hợp lý được l ự a chọn theo bảng C.11 cho độ thử và thiết bị được c họn. Bảng C.11 – Loại vị trí C (đường dữ liệu) Mức độ t h ử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thử xông q u a điện áp Đ iện áp (kV) Dòng (A) Thấp 2,5 1,5 37,5 Tru n g bình 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 75 Cao 10 5 125 C.13.5 Thử nghiệm th i ết bị ch ố ng quá điện áp đường tru y ền dữ liệu C.13.5.1 Phép thử sóng xung dòng cao Máy phát s ó ng hỗn hợp mô tả ở C. 1 3.3 là phù h ợp cho các phép t h ử n à y. Ph ư ơng pháp thử cho trong phần 5.6 c ủa tiêu chuẩn I TU-T K.12 (2000) "C h aracteristics of gas discharge t u bes for the p rotection of t elecommunications inst a llations." ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ph ư ơng pháp thử tham khảo trong phần 23.3 c ủa UL 1449:1985. C.13.6 Thông tin đ ư ợc cung c ấp bởi nhà s ản xuất cho s ản phẩm th i ết bị chống quá điện áp C.13.6.1 Thông tin về dạng xung Nhà s ản xuất thiết bị được yêu cầu cung c ấp c á c thông tin v ề dạng xung như sau: điện áp xông, như là 8 5 0V, tất c ả c á c c hế độ, t h ử 6kV, 1,2/ 5 0μs, 3kA 8/2 0 μs. Chế độ bảo v ệ, ví dụ n h ư đường nối đất, đường nối trung tí n h, trung tính tới đất đối v ới trục hay đường tới đường hay đường tới đất đối v ới cáp dữ liệu Dòng xung cự c đại, ví dụ như 200 0 0A, 8/20μs. GHI CHÚ: giá t r ị thử đối v ớ i thiết bị là t h ực c hứ kh ôn g dùng g i á t r ị lý thuyết. Làm y ếu hệ thống. nếu như thiết bị này làm yếu s ự hoạt đ ộ ng c ủa hệ t hống sau k h i bị xung đã đi qua thì tất c ả c á c h i ệu ứ ng c ủa nó phải đ ư ợc ghi rõ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C.13.6.2 Thông tin ở trạng thái t ĩ nh Nhà s ản xuất thiết bị c h ống quá đi ệ n áp được yêu cầu cung c ấp các th ô ng tin dạng tĩ nh như sau: - điện áp làm v i ệc; - điện áp làm v i ệc tối đa; - dòng hở; - c hỉ s ố dòng - cá c y ếu tố làm y ếu hệ t hống. - bất c ứ y ếu tố nào có t h ể gây ảnh h ư ởng, ví dụ nh ư : - trở kháng trên mạch; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - độ rộng dải t ần; - tỷ s ố sóng điện áp; - hệ s ố phản x ạ; C.13.7 Máy phát s óng h ỗn hợp C.13.7.1 Giới thiệu chung Sơ đồ đơn giản c ủa máy phát minh họa ở hình C.18 Giá trị các t hành phần vi phân R s 1 , R s 2 , R m , L r , và C c được x ác định khi máy phát mang m ột xung đi ệ n áp 1,2/50 μs, v à một xu n g dòng 8/2 0 μs tới m ạch ngắn, ngh ĩ a là máy đã có trở kháng h i ệu quả là 2Ω. Để thuận ti ệ n thì m ột trở kháng đầu ra hiệu quả được định n gh ĩ a cho máy phát xung d ự a trên v i ệ c tính toán tỷ s ố c ủa điện áp cự c trị m ạch m ở và d ò ng cự c trị ngắn m ạch. Một máy p h át như thế có điện áp m ở là 1,2/50 μs và dò n g ngắn m ạch là 8/20 μs được coi là máy phát x o ay ch i ều liên hợp. Bảng C.12 – Định nghĩa thông số xo a y chiều 1,2/50μs ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Theo BS 9 23 -2 Theo BS 5 69 8-1 Th ờ i gian t r ư ớ c Th ờ i gian c ủ a giá trị bán phần Th ờ i gian t ă ng từ 1 0 % lên 9 0 % Kho ả ng t h ờ i gian 5 0 % đến 50% μs μs μs ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đ iện á p vòng mở 12 50 1 50 Dò n g n g ắ n mạch 8 20 6,4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GHI C H Ú: C ác dạ n g só n g 1,2/50 μ s v à 8/20 μs đ ư ợ c đị n h n gh ĩ a tr o ng BS 9 23-2 và m i nh họa ở Hì n h C.19 v à C.2 0 . Nhi ề u khu y ến cáo gần đ ây lại d ựa tr ê n định n g h ĩ a v ề dạ n g sóng theo BS 5 6 9 8-1 như thể hiện tr ê n bả n g C.12. C ả h ai định n gh ĩ a trên đ ề u áp d ụng đ ược đ ối v ớ i tiêu c h u ẩ n này và đều tham ch iế u đến máy phát sóng đ ơ n. C.13.7.2 Đặc tính và định dạng c ủa máy p h át sóng h ỗn hợp Điện áp ra m ạch mở: từ 0,5kV đ ế n 6kV thử cho loại B, 2 0 kV thử cho l o ại C Biểu đồ: xem hình C . 19, bảng C.12 Dòng ngắn: từ 0,25 đến 3,0kA thử cho loại B, 1 0 kA thử cho l o ại C Biểu đồ dòng: xem hình C.20 và b ảng C.12 C ự c: d ư ơng/âm Pha chu y ển: trong dải từ 0 o đến 360 o Chỉ s ố lặp: ít nhất 1 lần m ỗi phút ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ghi c h ú: U là ng u ồn cao á p R C là đi ệ n trở thay đổi c C là tụ điện tích đi ệ n R s là đi ệ n trở đị n h d ạ ng độ dài xu n g R m là điện t r ở phối hợp trở kh á ng L r là c u ộ n c ả m định dạng th ờ i gi a n nâ ng Hình C.18 - Sơ đồ mạch điện đơn giản của m á y phát đi ệ n trộn sóng điện từ Hình C.19 - Dạng sóng của điện áp mạch hở ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình C.20 - D ạng sóng của dòng ngắn mạch P H Ụ L Ụ C D (tham khảo) Một số ví d ụ tính to á n D.1 Ví dụ tính toán xác suất sét đánh tổng hợp M ột bệnh v i ện thuộc tỉnh Nam Đ ị nh cao 10m và ch i ếm m ộ t diện tích là 10x12 (m 2 ). Bệnh v i ện x â y d ự ng ở vù n g đồng bằng, ở khu v ự c có ít công trình khác hoặc cây x a nh có chiều cao t ư ơng đương. Kết c ấu cô n g trình bằng bê tông c ốt thép v ới mái không phải bằng kim l o ại. Để xác định rằng liệu có c ần đến hệ t hống chống sét hay không, tính hệ s ố rủi ro tổng hợp như s a u: a) Số v ụ sét đ ánh trên 1k m 2 trong 1 n ăm: Trên cơ s ở bản đồ m ật độ sét đánh cho ở Hình 2 và h ư ớng d ẫn ở 7.2 xác định được giá trị N g là 8,2 lần sét đánh x u ống đ ất trên 1 km 2 tro n g m ột năm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A c = LW+2LH+2WH+ p H 2 = (70x12) + 2(10x10) + 2(12x10) + ( p x 100) = 840 + 1400 + 240 + 314 = 2794 m 2 c ) X ác s uất sét đánh: Sử dụng công t h ứ c (2) trong 7.2 x ác s uất sét đánh tr o ng m ột năm, p là: p = A c x N g x 10 -6 = 2794 x 8,2 x 10 -6 = 22,9 x 10 -3 d) Sử dụng c á c hệ s ố điều c hỉnh: Các hệ s ố sau l ầ n l ư ợt được áp dụng: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Hệ s ố B = 0,4 - Hệ s ố C = 1,7 - Hệ s ố D = 1,0 - Hệ s ố E = 0,3 Tích các hệ s ố = A x B x C x D x E = 1,7 x 1,0 x 1,7 x 2,0 x 0,3 0,35 X ác s uất sét đánh tổng h ợp là: 22,9 x 0,35 x 1 0 -3 8,0 x 10 -3 Kết luận: Cần lắp đặt hệ thống chống sét. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 D ư ới đây là ví dụ tính t o án để qu y ết định có hay không liên kết các chi t i ết kim l o ại v ới hệ thống chống sét. Tình huống: m ột ống t h ép đúc thẳng đ ứ ng được bố trí cách dây xuố n g c ủa hệ thống chống sét 2m được lắp đ ặ t ở chung c ư cao 1 5m t ại thị xã Bắc Ninh, trong 1 n ăm có 8 , 2 l ần sét đ á nh x u ống/km². D i ện tích c ủa tòa nhà là 40m x 20m (x e m Hình D.1). Hình D.1 - Mặt bằng vùng thu sét Giả thiết: g i ả thiết rằng m ứ c rủi ro chấp nhận p 0 =10 -5 điện t rở c ủa c ự c nối đất là 10 Ω, và số l ư ợng dây x uống là 6. Vấn đề đặt ra: Hãy quy ế t định có hay không nên liên k ết cái ống thép đó có ch i ều c a o lớn nhất là 1 2 m v ới hệ thống chống sét. Trình t ự : M ặt bằng vùng được c họn đã cho là: L =40m, W= 2 0m, H=1 5 m. Diện tích t h u sét: X ác định theo ph ư ơng trình (1): ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 =(40*20)+2(40*15)+2(20*15)+( p *225) =800+1200+600+707 A e =3307m² (làm tròn 3300m²) X ác s uất bị sét đánh. X ác định theo ph ư ơng trình (2): p=A e * N g * 10 -6 = 3300 * 8,2 * 10 -6 p=27,06 * 10 -3 lần bị sét đánh trong 1 năm ( làm tròn 27*10 hoặc 1 lần trong 37 năm) X ác định dòng điện tro n g tia sét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 27x10² = 2700 Vì p lớn hơn 100p o nên giả thiết dò n g điện sét l ớ n nhất là 2 0 0kA (xem Hình 25). GHI C HÚ: Với giá t r ị nhỏ h ơ n 1 0 0, c ư ờ n g độ dò n g đi ệ n đó s ẽ là 10 0 l o g 10 như thể hiện trong Hình 25. Điện áp gi ữ a hệ thống chống sét và ống nối đất ở chiều cao 12m. Có 2 tr ư ờng hợp x ảy ra, với ống kim loại có liên k ết và v ới ố n g ki m l oại k h ông liên k ết v ới cự c nối đất, như s a u: a) Ống liên k ết v ới cự c nối đất. Điện áp kháng có t h ể được bỏ qua và điện áp gi ữ a hệ thống chống sét và ống nối đất bằng điện áp tự c ảm (V=V L ). Giả thiết có 6 dây xuống (n=6), m ỗi dây xuống có kích t h ư ớc 25mm x 3 mm, bán kính h iệu dụng r e =0,008m, chiều dài mạch l = 12m và S= 2 m , n ếu các giá t r ị này được đ ư a vào p hư ơng trình (4) và (6) thì VL được tính như s a u: Theo Hình 2 7, kh o ảng cách 0,85m là c ần thiết, cộng v ới 30 % khi tính đến v ị trí góc s ẽ ra tổng là 1,1m. Khoảng cách th ự c tế là 2m, do đó v i ệc liên k ết là không c ần t hiết ở điểm cao n h ất c ủ a ống. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 V=V R +V L Trong đó V R là điện áp kháng ph á t sinh trong h ệ thống m ạng nối đất. V L được lấy giá trị như t r ong tr ư ờng hợp a) mà V R được tính thêm vào n h ư sau: [do m ỗi cự c nối đất có t h ể có một điện trở tính bằng (Ω) là nx10] V R =2 MV V = 2+0,44 =2,44 MV Từ Hình 2 7 , khoảng c á ch 6m là c ầ n thiết v ới đ i ện áp như t rên và do đó ống c ần đ ư ợc liên k ết v ới hệ thống chống sét ở đ iểm cao n h ất h o ặc thấp nhất để k hử đi ệ n áp kháng. P h ần tính t o án ở trên c h ứ ng t ỏ rằng điện á p tạo bởi h i ệu ứ ng lan t ruyền sét p h ụ thuộc c hủ y ếu vào số l ư ợng dây x u ống và độ l ớn điện trở đất. Khi khoảng cách 2m ( b ằng khoảng cách ly S) được s ử d ụ ng để đánh giá điện áp phóng điện từ Hình 27, nó có n gh ĩ a là c ự l y gần nhất c ủa chi t i ết kim l o ại k ết nối v ới ống đến các chi tiết kim l o ại k ết nối v ới dây xu ố ng là 2m. N ếu ống có khoảng cách ly 2m v ới d ây xuống n h ư trong tr ư ờng hợp này nh ư ng thêm vào đ ó nó có nh á nh đi gần v ới điểm c ao nhất c ủa d ây xuống trong p h ạm vi 1m, thì kh o ảng cách 1m phải được k iểm tra theo Hình 27 với điện áp do sét t ạ o ra để bảo đảm rằng có khoảng cách ly thích hợp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 P H Ụ L Ụ C E (tham khảo) Số l iệu về mật độ sét đánh tại các đ ị a danh của V i ệt Nam TT Tỉnh, Thành phố Hu y ện M ật độ sét đánh ( s ố lần/k m 2 / năm) 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Long X u yên, Tx. C h âu Đốc, An Phú ,Châu Phú,Châu Thành, C h ợ M ới, Phú T â n, Tân Châu, Tịnh Biên, T hoại Sơn, Tri Tôn 13,7 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tp. Vũng Tàu, Tx. Bà R ị a, Châu Đ ứ c,Côn Đảo, Long Điềm, Đất Đỏ, X uyên Mộc 8,2 Tân Thành, Châu Đ ứ c 10,9 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Bắc Kạ n , Bạch Thông, C h ợ Đồn, Chợ M ới, Na Rì, Ngân S ơ n, Pác Nặm 8,2 Chợ Đồn 10,9 4 Bắc Giang Tx. Bắc Gi a ng, Hiệp Hoà, Lạng Giang, Lục Na m , Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, V i ệt Yên, Yên Dũng, Yên Thế 8,2 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Bắc Ninh, Gia Bình, L ư ơng Tài, Q u ế Võ, Y ê n Phong 8,2 Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành 10,9 6 Bạc Liêu Tx Bạc Liêu 10,9 Giá Rai, Đ ô ng Hải, Hồng Dân, Ph ư ớc Long, Vĩnh Lợi ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 Bến Tre Tx. Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, G i ồng Trôm, M ỏ C à y 13,7 Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại 10,9 8 Bình Định Tp.Quy N h ơ n, Tuy Ph ư ớc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 An Lão, An Nhơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù M ỹ , Tây Sơn, Vân Canh, V ĩ nh Thạnh 8,2 9 Bình Dương Tx. Thủ Dầu M ột, D ĩ An, Tân Uyên, T huận An 13,7 Bến Cát, D ầ u Tiếng, Phú Giáo 14,9 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Đồng X o ài, Bình Lo n g, Chơn Thành, Đồng Phú 14,9 Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh, Ph ư ớc Long 13,7 11 Bình Thuận Tp. Phan Thiết, Hàm Tân, Hàm Th u ận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh 8,2 Đ ứ c Linh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phú Quý 7,0 Bắc Bình 5,7 Tuy Phong 3,4 12 Cà Mau Tx. Cà Mau, U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái N ư ớc, Đầm Dơi, Phú Tân, Năm Că n , Ngọc Hiển ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 13 Cao Bằng Tx. Cao Bằ n g, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Q u ảng, H ạ Lang, Hà An, Nguyên B ì nh, Phục Hoà, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà L ĩ nh, Trùng Khánh 9,2 14 Cần Thơ Q. Bình Thủy, Q. Cái R ă ng, Q. Ninh Kiều, Q. Ô Môn, Cờ Đ ỏ , Phong Điền,Thốt Nốt, V ĩ nh Thạnh 13,7 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Q. H ải Châ u , Q. Liên Chiểu, Q. Ngũ Hành Sơn, Q. Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Vang 8,2 Hoàng Sa 7,0 16 Đắc Lắk Tp. Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M ' Gar, Ea H'Leo, Krông Buk, Krông Năng 13,7 Krông Păk, Krông Ana, Lắk, Krông Bông, Ea Kar ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M 'Đrắk 8,2 17 Điện biên Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên, Điện Biên Đông 8,2 Tx. M ư ờng Lay, M ư ờng chà, M ư ờng Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo 10,9 18 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đắk Nông, Krông Nô 10,9 Đắk Mil, Đắk R' Lấp, Đắk Song 13,7 19 Đồng Nai Tp. Biên Hòa, Long Th à nh, Nhơn Trạch, V ĩ nh Cử u, Trảng Bom 13,7 Tx. Long K h ánh, Tân Phú, Đ ị nh Quán, Thống Nhất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X uân Lộc, C ẩm M ỹ 8,2 20 Đồng Tháp Tx. Cao Lã n h, Lấp Vò, Sa Đéc, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp M ư ời, Hồng Ng ự , Cao Lãnh, Thanh Bình, Lai Vung, Châu Thành 13,7 21 Gia Lai Tx. An Khê, Chư Pah, Ia Grai, Mang Yang, Đắc Đoa, Đắc Pơ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Pleiku, K’Bang, Ia Pa, Đ ứ c Cơ, Krông Pa 10,9 Chư Prông, Chư Sê, A Yun Pa 13,7 22 Hà Giang Tx Hà Gia n g, B ắc M ê, Bắc Quang, Mèo V ạ c , Q uản Bạ, Vị X u y ê n, 10,9 Hoàng Su Phì, Quang Bình, X ín M ần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 23 Hà Nam Tx. Phủ Lý, Kim Bảng, T hanh Liêm, Duy Tiên 10,9 Bình Lục, Lý Nhân 8,2 24 Hà Nội Q. Ba Đình, Q. Cầu Gi ấ y, Q. Đống Đ a, Q. Hai Bà Tr ư ng, Q. Hoàng Mai, Q. Hoàn Kiếm, Q. Long Biên, Q. Tây Hồ, Q. Th a nh X uân, G i a Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sóc Sơn 8,2 25 Hà Tây Tx. Hà Đô n g, Tx. Sơn T ây , Ba Vì, Ch ư ơng Mỹ , Đan Ph ư ợng, Hoài Đ ứ c, Mỹ Đ ứ c, Phú X u yên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Th ư ờng Tín, Ứng H ò a 10,9 Phúc Thọ, Đan Ph ư ợng, Thạch Thấ t , Q uốc Oại, Hoài Đ ứ c 8,2 26 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Hà T ĩ nh, Cẩm X u yê n , Can Lộc, Đ ứ c Thọ, H ư ơng Sơ n , Kỳ Anh, Nghi X uân, T hạch Hà, Vũ Quang 8,2 H ư ơng Khê 10,9 27 Hậu giang Châu Thành, P h ụng H i ệp 10,9 Tx. Vị Thanh, Vị Thu ỷ , Long M ỹ , Châu Thành A ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 28 Hải Dương Tp. Hải D ư ơng, Bình Giang, Cẩm G i àng, Chí Linh, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh M i ện 8,2 Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, T ứ Kỳ 10,9 29 Hải Phòng Q. H ồng B à ng, Q. Kiến An, Q. Lê Chân, Q. Ngô Qu y ền, An D ư ơng, An Lão, Kiến An, Bạch Lo n g V ĩ , Thủy Nguy ê n, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Q. H ải An , Tx. Đồ Sơn, Tiên Lãng, V ĩ nh Bảo, K i ến Thụy, Cát H ải 8,2 30 Hoà Bình Tx Hòa Bìn h , Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ S ơn, Lạc Th ủ y, L ư ơng Sơn, Mai Châu 10,9 Cao Phong, Tân Lạc, L ạ c Sơn, Yên Thủy 13,7 31 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. H ư ng Yên, Phù Cừ , Tiên Lữ 8,2 Ân Thi , Khoái Châu, Kim Động, M ỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ 10,9 32 Khánh Hoà Tp. Nha Trang 3,4 Tx. C a m R a nh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khánh Sơn, Khánh V ĩ nh 8,2 Tr ư ờng Sa 7,0 33 Kiên Giang Tx. R ạch G i á, Tx. Hà Tiên, An Biên, An Minh, Châu Thành, G i ồng R i ềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên L ư ơng, Tân H i ệp, V ĩ nh Thuận 13,7 Phú Quốc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 34 Kon Tum Tx. Kom T u m, Kon Plô n g, Kon R ẫy, Đắk Glei, Đắk Hà, Sa Thầy 8,2 Đắk Tô, Ngọc Hồi 5,7 35 Lâm Đồng Tp. Đà Lạt , Đam Rông, Đơn D ư ơn g , Đ ứ c Trọn g , Lâm Hà ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Bảo Lộc, Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh 8,2 Đạ Huoai, Đ ạ Tẻh 5,7 Lạc D ư ơng 13,7 36 Lào Cai Tp Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà, Bát X át, M ư ờng Kh ư ơng, Si Ma Cai ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn 10,9 37 Lạng Sơn Tx. Lạng S ơ n, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, H ữ u Lũng, Lộc Bì n h, Tràng Đ ị nh, Văn Lãng, Văn Quan 8,2 38 Lai Châu Tx Lai Châu, Tx Lai Châu, M ư ờng Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, T han Uyên ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 39 Long An Tx. Tân An, B ến L ứ c, Cần Đước, Cần Guộc, Châu Thành, Đ ứ c Hòa, Tân Trụ, Tân H ư ng, Tân Thạnh, Thủ Th ừ a 13,7 Đ ứ c Huệ, M ộc Hóa, Thạnh Hóa, V ĩ n h H ư ng 14,9 41 Nam Định Tp. Nam Đ ị nh, Giao Thủy, H ải Hậu, M ỹ Lộc, Nam Tr ự c, Ngh ĩ a H ư ng, Tr ự c Ninh, Vụ Bản, X uân Tr ư ờng, Ý Yên ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 42 Nghệ An Tp. Vinh, Tx. C ử a Lò, H ư ng Nguyên, Nam Đàn, Thanh C hư ơng, Đô L ư ơng, Yên Thành, Q u ỳ nh L ư u, Diễn Châu 8,2 Anh Sơn, Con Cuông, Ngh ĩ a Đàn, Tân K ỳ , T ư ơng D ư ơng, Kỳ Sơn, Quế Phong 10,9 Quỳ Châu, Q u ỳ Hợp 13,7 43 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Ninh Bì n h Tx. Tam Đ iệp, Hoa L ư , K im Sơn, Yên Khánh, Yên Mô 8,2 Gia Viễn, Nho Quan 10,9 44 Ninh Thuận Tx. Phan R a ng, Ninh Ph ư ớc 1,4 Bắc Ái, Ninh Sơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ninh Hải 3,4 45 Phú Thọ Tp. Việt Trì, Tx. Phú Th ọ , Đoan Hùng, Hạ Hoà, Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, T a m Nông, T h anh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thu ỷ , Yên Lập 10,9 46 Phú Yên Tp. Tuy Hòa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đông X uân, Sông Hinh, Sơn Hòa 8,2 Phù Hòa, Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa 5,7 47 Quảng Bình Tp. Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Q u ảng Trạch 8,2 Tuyên Hóa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 48 Quảng Nam Tx. Tam K ỳ , T x . Hội An, Bắc Trà My, Duy X u yên, Đại Lộc, Điện Bàn, Nam Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Q u ế Sơn, Thăng Bình, Tiên Ph ư ớc, H i ệp Đ ứ c 8,2 Đông Giang, Nam Gia n g, P hư ớc Sơn, Tây Gi a ng, Nam Trà My 10,9 49 Quảng Ngãi Tx. Quảng Ngãi, Bình Sơn, Đ ứ c Phổ, Lý Sơn, M ộ Đ ứ c, Ngh ĩ a Hành, Tư Ngh ĩ a, Sơn T ị nh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn T â y, Tây Trà, Trà Bồng 10,9 50 Quảng Ninh Tp. Hạ Long, Tx. Uông Bí, Đông Triều, Yêu H ư ng, Hoành Bồ, Bình Liêu 8,2 Tx. Móng Cái, Ba Chẽ, Cô Tô, Đầm Hà, H ải Hà, Hoành Bồ, Tiên Yên, Vân Đồ, Cẩm Phả 10,9 51 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Đông Hà, Cam L ộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải L ă ng, H ư ớng Hóa, V ĩ nh L i nh 8,2 Tx. Quảng T rị, Đa Krông, Hải Lăng, Triệu Phong 10,9 52 Sơn La Tx Sơn La, Bắc Yên, Mai Sơn, M ộc Châu , M ư ờng La, Phù Yên, Qu ỳ nh N h ai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu 10,9 53 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tx. Sóc T r ăng, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long P hú, M ỹ Xuyên, V ĩ nh Châu 10,9 M ỹ Tú, Ngã Năm, Thạnh Trị 13,7 54 Tây Ninh Tx. Tây Ni n h, Châu Thành, Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu 13,7 Gò Dầu, Tr ả ng Bàng, Bến c ầu, D ư ơng Minh Châu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 55 Thái Bình Tp. Thái Bình, Đông H ư ng, H ư ng Hà, Kiến X ươ ng, Qu ỳ nh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư 8,2 56 Thái Nguy ê n Tp. Thái Nguyên, Đ ị nh Hóa, Đồng H ỷ , Phổ Y ê n, Phú Bình, Phú L ư ơng,Võ Nhai, Tx.Sông Công, Đại Từ 8,2 57 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Thanh Hóa, Tx. Bỉm Sơn, Tx. S ầ m Sơn, Đô n g Sơn, Hà Tr u ng, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Như X uân, Nông Cống, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Thọ X uân , Q u ả n g X ư ơng, T ĩnh Gia, Triêu Sơn, V ĩ nh Lộc, Yên Đ ị nh 8,2 Bá Th ư ớc, Thạch Thà n h, Cẩm Th ủ y 13,7 Lang Chánh, M ư ớng Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Th ư ờng X u ân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy 10,9 58 Thừa Thiên Huế Tp. Huế, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Q u ảng Điền ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A L ư ới, H ư ơng Trà, H ư ơng Thủy, N am Đông 13,7 59 Tiền Giang Tp. M ỹ Tho, Tx. Gò Cô n g, Cái Bè, Cai L ậy, Châu Thành, Tân P hư ớc, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây 13,7 60 Tp. Hồ Chí Minh Quận 2,Qu ậ n 3, Quận 4, Quận 5, Q u ận 6, Quận 7, Quận 8,Qu ậ n 9, Quận 10, Quận 11, Q. Tân Phú, Q. Bình Tân, Q. Bình Thạnh, Q. Gò V ấ p, Q. Phú Nhuận, Q. T ân Bình, Q. T h ủ Đ ứ c, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc M ô n ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cần Giờ 10,9 Củ Chi 14,9 61 Trà Vinh Tx. Trà Vinh, Càng Long 13,7 Cầu Kè, C ầ u Ngang, Châu Thành, Duyên Hả i , T iểu Cần, Trà Cú ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 62 Tuyên Quang Tx. Tuyên Quang, Chiêm Hóa, H à m Yên, Na Hang, Sơn D ư ơng 10,9 Sơn D ư ơng 8,2 63 Vĩnh Long Tx. V ĩ nh Long, Long Hồ, Mang Thít ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tam Bình, T rà Ôn, V ũng Liêm, Bình Minh 10,9 64 Vĩnh Phúc Tp. V ĩ nh Y ê n, Tx. Phúc Yên, Bình X u yên, Lập Thạch, Tam D ư ơng, V ĩ n h T ư ờng, Yên Lạc 10,9 Tam Đảo, Mê Linh 8,2 65 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Yên Bái, Tx. Ng h ĩ a L ộ, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình 10,9 GHI C HÚ: 1. Số liệu tham khảo ở b ả ng E.1 được tra theo b ả n đ ồ ở Hình 2 và các khu y ế n cáo ở 7.2. 2. Đối v ớ i hu y ện có đ ư ờ n g đồng m ức c ắt qua, mật độ s ét lấy theo giá t r ị đường đồng m ứ c l â n c ận cao nh ất mà c á c vùng tro n g hu y ện có thể bị ảnh h ư ởng. 3. Mật độ s ét ở c á c hải đ ảo được Viện Vật lý địa c ầ u khu y ến cáo l ấ y t ừ 2,5 đến 7,0 lần/k m 2 / n ăm.