TCVN1984:1994

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1984:1994 về máy biến áp điện lực - Yêu cầu kỹ thuật chung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1984-1994 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Power transformers General technical requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy biến áp điện lực thông dụng ba pha ngâm trong dầu (sau đây gọi tắt là máy biến áp) có công suất danh định đến 6.300 kVA, điện áp danh định đến 35kV. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy biến áp chuyên dụng như: máy biến áp hàn, máy biến áp chỉnh lưu, máy biến áp đo lường v.v... 1 Điều kiện làm việc 1.1 Nhiệt độ môi trường xung quanh không lớn hơn 40 o C. 1.2 Độ cao so với mực nước biển không lớn hơn 1000m. 1.3 Tần số danh định của lưới điện 50Hz. 1.4 Điện áp đầu vào máy biến áp phải có dạng hình sin thực tế và hệ thống điện áp ba pha đối xứng. 2 Các thông số cơ bản 2.1 Công suất danh định của máy biến áp nên chọn theo dãy trị số sau, kVA : 31,5: (30); 50; 63; 100; 125; 160; 200; 250; 315: (320): 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; (3200); 4000; 5000; 6300. 2.2 Điện áp danh định của máy biến áp nên chọn theo TCVN 181-86. 3 Sơ đồ và nhóm đấu dây Sơ đồ và nhóm đấu dây của các cuộn dây cao áp (CA) và hạ áp (HA) phải phù hợp với bảng 1. Chú thích: Y - Ký hiệu sơ đồ dấu cuộn cao áp hình sao. y - Ký hiệu sơ đồ dấu cuộn hạ áp hình sao. ∆ - Ký hiệu sơ đồ dấu cuộn dây hình tam giác. O - Trung điểm nối đất hoặc nối không. 4 Yêu cầu về kết cấu 4.1 Các cực đấu dây của máy biến áp cần phải bố trí lần lượt từ trái qua phải nếu nhìn thấy từ trên xuống như sau: Å Å Å Å u a q c N A B C Å Å Å Å 4.2 Các đầu cực đấu dây phải đảm bảo phù hợp với công suất của máy và tiếp xúc tốt. 4.3 Dây trung tính (nếu có) phải có mặt cắt danh định không nhỏ hơn 50% mặt cắt của dây pha. 4.4 Bề mặt phía ngoài của biến áp phải được bảo vệ chống rỉ, lớp phủ ngoài cùng phải có màu sáng. 4.5 Bề mặt phía trong của thùng máy, ống thông giữa thùng với bình chứa dầu giãn nở và bình chứa dầu giãn nở phải được sơn phủ. Lớp sơn phủ phải chịu dầu và không làm ảnh hưởng xấu đến tính chất cách điện. 4.6 Bình chứa dầu giãn nở. 4.6.1 Dung tích của bình chứa dầu giãn nở phải đảm bảo bình luôn luôn có dầu khi máy biến áp ở trạng thái không tải và ở tất cả chế độ làm việc với dao động của nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0 o C đến 40 o C. Khi máy biến áp làm việc ở tải lớn nhất cho phép (ở nhiệt độ môi trường không khí 40 o C), dầu không được chảy ra ngoài. 4.6.2 Bình chứa dầu giãn nở phải thông với thùng máy bằng ống. Đầu ống nối với bình chứa dầu giãn nở phải bố trí cao hơn đáy bình để tránh không cho cặn dầu rơi vào thùng máy. 4.6.3 Bình chứa dầu giãn nở phải có đáy tháo rời được. Phần dưới của bình chứa dầu giãn nở phải có lỗ để xả dầu. Đối với máy biến áp có rơ le hơi, giữa bình chứa dầu giãn nở và thùng máy phải có van và bộ phận chỉ mức dầu. 4.6.4 Trên bộ phận chỉ thị mức dầu cần có hai vạch tương ứng với hai mức dầu trong máy biến áp ở trạng thái không làm việc tại các trị số nhiệt độ dầu 27 o C và 40 o C. 4.7 Thùng máy biến áp phải chịu được áp suất bên trong bằng 50 kPa. 4.8 Máy biến áp phải có bánh xe di chuyển. Đối với máy có công suất lớn hơn 1000 kVA phải có kết cấu để có thể di chuyển được theo cả chiều dọc và chiều ngang. Khoảng cách giữa hai tâm của bánh xe nên chọn theo dãy: 550; 660; 820; 1070 và 1954 mm. 4.9 Máy biến áp phải có bộ phận chỉ mức dầu, đặt ở nơi dễ quan sát. 4.10 Bảo vệ máy biến áp 4.10.1 Máy biến áp có công suất 1000 kVA và lớn hơn, có bình chứa dầu giãn nở phải có rơ le hơi. Rơ le hơi phải có cơ cấu để quan sát hơi xuất hiện và để xả hơi. 4.10.2 Đối với máy biến áp có rơ le hơi, tất cả các lỗ (ống thoát hơi) có thể tích tụ hơi thoát ra cần được nối với bình chứa dầu giãn nở. 4.10.3 Máy biến áp có công suất lớn hơn hoặc bằng 400 kVA, điện áp 35 kV, công suất 630 kVA điện áp 10 kV cần phải có ống phòng nổ. Ống phòng nổ phải tác động khi áp suất bên trong tăng quá 50 kPa. 4.10.4 Mạch từ, các bộ phận có kết cấu bằng kim loại phải có mối liên hệ dẫn điện và được nối chắc chắn với thùng máy. Máy biến áp phải có cực nối đất kiểu ren kích thước không nhỏ hơn M12 và được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc nối đất, phải ghi rõ "nối đất" hoặc ký hiệu qui định của nối đất. 5 Yêu cầu về độ tăng nhiệt Độ tăng nhiệt ở các bộ phận riêng biệt trong máy biến áp so với nhiệt độ môi trường xung quanh không được lớn hơn các trị số trong bảng 2. Bảng 2 Bộ phận của máy biến áp Độ tăng nhiệt, o C 1. Cuộn dây (cách điện cấp chịu nhiệt A) - Dầu tuần hoàn tự nhiên 60 - Dầu tuần hoàn cưỡng bức 65 2. Lớp dầu phía trên của thùng máy: - Có bình chứa dầu giãn nở 50 - Tự giãn nở 55 6 Yêu cầu về độ bền điện 6.1 Máy biến áp phải chịu điện áp thử cho trong bảng 3. Bảng 3 Điện áp danh định, Điện áp thử tần số Điện áp thử xung, kV 50Hz trong 1 min, kV 1/50 s Đến 0,38 2,5 - 3,0 8,0 20 6,0 15,0 40 10,0 25,0 60 15,0 36,0 75 24,0 50,0 95 35,0 70,0 145 Chú thích : Cho phép không thử xung khi chưa có thiết bị thử. 6.2 Cách điện giữa các vòng dây của cuộn dây máy biến áp phải chịu được điện áp cảm ứng bằng hai lần điện áp danh định ở tần số 100Hz trong một phút. Đối với máy biến áp có công suất đến 1000 kVA cho phép thử ở điện áp bằng 1,3 lần điện áp danh định trong hai phút. 7 Yêu cầu đối với cơ cấu điều chỉnh điện áp không tải 7.1 Cuộn dây cao áp của máy biến áp phải có cơ cấu điều chỉnh điện áp bằng tay sau khi máy biến áp đã ngắt khỏi lưới điện cao áp. 7.2 Cơ cấu điều chỉnh điện áp phải cho phép tăng hoặc giảm điện áp trong phạm vi ± 5% trị số điện áp danh định. 8 Yêu cầu đối với các thông số vận hành Bảng 4 Công suất danh định, kVA Điện áp danh định, kV Tổn hao, W Dòng điện không tải, io, % Điện áp ngắn mạch Un, % Không tải Po Ngắn mạch Pn 1 2 3 4 5 6 31,5 (30) đến 24 130 600 2 4 trên 24 đến 35 150 50 đến 24 190 1000 2 4 35 235 63 đến 24 240 2300 2 4 35 290 100 đến 24 330 1750 2 4 35 400 5 125 đến 24 390 2050 2 4 35 490 5 160 đến 24 510 2350 2 4 35 620 5 200 đến 24 550 2800 2 4 35 650 5 250 đến 24 700 3250 2 4 35 800 5 315 (320) đến 24 720 3900 2 4 35 850 6 400 đến 24 900 4600 2 4 35 1050 6 500 đến 24 1000 5500 2 4 35 1200 6 630 đến 24 1300 6500 2 4,5 35 1400 6 800 đến 24 1300 11000 1,5 6 35 1400 1000 đến 24 1700 12000 1,5 6 35 1900 1250 đến 24 1800 14000 1,5 6 35 2000 1600 đến 24 2200 16000 1,0 6 35 2700 2000 đến 24 2800 20000 1,0 6 35 3000 2500 đến 24 3500 22000 1 6 35 3600 3150 đến 24 4200 28000 1 7 (3200) 35 4400 4000 đến 24 5000 32000 1 7 35 5300 5000 đến 24 6100 40000 1 7 35 6400 6300 đến 24 7400 42000 0,9 7,5 35 7600 9 Yêu cầu về sai lệch cho phép Sai lệch cho phép của các thông số máy biến áp điện lực không được vượt quá các trị số trong bảng 5 Bảng 5 Thông số Sai lệch cho phép, % Hệ số biến áp ± 0,5 Điện trở một chiều giữa các pha ± 2 Điện áp ngắn mạch (ở vị trí điều chỉnh danh định) ± 10 Tổn hao ngắn mạch (P n ) + 15 Tổn hao không tải (P o ) + 15 Tổng tổn hao (P n + P o ) + 10 Dòng điện không tải (io) + 30 10 Yêu cầu về độ bền khi ngắn mạch Máy biến áp phải chịu được ngắn mạch ở bất kỳ một cuộn dây hay trong các cuộn dây với thời gian và dòng điện ngắn mạch cho trong bảng 6. Bảng 6 Điện áp ngắn mạch Dòng ngắn mạch Thời gian, s £ 4 % 25 I dđ 2 > 4 % Idđ x 3 Chú thích : Cho phép không thử mục này khi chưa có điều kiện thử 11 Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển 11.1 Tất cả các đầu cực để nối dây bên ngoài phải được ký hiệu rõ ràng, bền, chịu được tác động của môi trường xung quanh. 11.2 Máy biến áp phải có nhãn với các nội dung sau: - Tên cơ sở sản xuất; - Tên sản phẩm; - Kiểu - năm chế tạo; - Công suất danh định, kVA; - Điện áp danh định kV; (điện áp cao/điện áp thấp); - Tần số danh định, Hz; - Dòng điện danh định, A; - Sơ đồ và nhóm đấu dây; - Dạng làm mát; - Điện áp ngắn mạch, %; - Khối lượng toàn bộ, kg; - Khối lượng dầu, kg. 11.3 Các chi tiết và bộ phận tháo rời trong quá trình vận chuyển phải được bao gói để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. 11.4 Khi vận chuyển, máy biến áp phải được buộc, chằng chắc chắn, không cho phép máy dịch chuyển trên sàn của các phương tiện vận chuyển. Khi bốc dở không được để máy nghiêng quá 15 o .