TCVN7447-4-42:2005

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-42:2005 (IEC 60364-4-42 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-42 : 2005 IEC 60364-4-42 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CH Ố NG CÁC ẢNH HƯỞNG V Ề NHIỆT Electrical installations of buildings - Part 4-42: Protection for saf e ty - Protection against th e rmal eff e cts Lời nói đ ầu TCVN 7447-4-42: 2005 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60364-4-42: 2001; TCVN 7447-4-42: 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 gồm nhiều phần, cách đánh số các điều trong từng phần được tiến hành như sau: bắt đầu là số thứ tự của phần (ví dụ ở tiêu chuẩn này là số 42), tiếp đó là số thứ tự các điều. Việc đánh số các hình vẽ và bảng cũng được tiến hành tương tự. HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CH Ố NG CÁC ẢNH HƯỞNG V Ề NHIỆT Electrical installations of buildings - Part 4-42: Protection for saf e ty - Protection against th e rmal eff e cts 420.1 (4 21) 1 Phạm vi áp dụng Con người, thiết bị lắp cố định, vật liệu đạt cố định ở gần các thiết bị điện phải được bảo vệ chống các ảnh hưởng có hại của nhiệt do thiết bị điện phát ra, hoặc do bức xạ nhiệt, cụ thể là các ảnh hưởng dưới đây: ● cháy hoặc làm hỏng vật liệu; ● rủi ro gây bỏng; ● gây ảnh hưởng có hại đến chức năng an toàn của thiết bị đã lắp đặt. CHÚ THÍCH: Bảo vệ chống quá dòng được đề cập trong TCVN 7447-4-43 (IEC 60364-4-43). 4 2 0. T à i liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. Tuy nhiên , các bên có thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này cần nghiên cứu khả năng áp dụng phiên bản mới nhất của các tài liệu liệt kê dưới đây. IEC 60079-14:1996, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 14: Electrical ins t allations in hazardous areas (other than mines) (Thiết bị điện dùng trong môi trường có khí nổ - Phần 14: Hệ thống lắp đặt điện trong các khu vực nguy hiểm (không kể các hầm lò)) IEC 60332-1 : 1993, Tests on electric cables under f ire conditions - Part 1: T e sts on a single vertical insulated wire or cable (Thử nghiệm cáp điện trong đi ề u kiện cháy - Phần 1: Thử nghiệm dây hoặc cáp đơn cách điện đ ặ t thẳng đứng) IEC 60332-3-10 : 2000, Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-10: Tests for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus (Thử nghiệm cáp điện trong đi ề u kiện cháy - Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chi ề u thẳng đứng của các bó dây hoặc bó cáp lắp đặt thẳng đ ứng - Thiết bị) IEC 60332-3-21 : 2000, Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-21: Tests for vertical f lame spread of vertically-mounted bunched w ires or cables - Category A F/R (Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 3-21: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng của các bó dây hoặc bó cáp lắp đặt th ẳ ng đứng - cấp A F/R) IEC 60332-3-22 : 2000, Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-22: Tests f or vertical flame spread of ver t ically-mounted bunched w ires or cables - Category A (Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 3-22: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng của các bó dây hoặc bó cáp lắp đặt thẳng đứng - cấp A) IEC 60332-3-23 : 2000, Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-23: Tests for vertical f lame spread of vertically-mounted bunched w ires or cables - Category B ( Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Ph ầ n 3-23: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng của các bó dây hoặc bó cáp lắp đặt thẳng đứng - cấp B) IEC 60332-3-24 : 2000, Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-24: Tests for vertical flame spread of vertically-mo un ted bunched vvires or cables - Category C (Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chi ề u thẳng đứng của các bó d â y hoặc bó cáp lắp đặt thẳng đứng - cấp C) IEC 60332-3-25 : 2000. Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-25: Tests for vertical f lame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D (Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 3-25: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng của các bó dây hoặc bó cáp lắp đặt thẳng đứng - cấp D) TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống điện giật TCVN 7447-4-43 (IEC 60364-4-43), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống quá dòng TCVN 7447-5-51 : 2004 (I E C 60364-5-51 : 2001) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-51. Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Qui tắc chung. IEC 60614 (tất cả các phần), Conduits for electrial installations (ống dùng trong hệ thống lắp đặt điện) 421 (422) Bảo vệ chống cháy CHÚ THÍCH: Các thuật ngữ về cháy và các thử nghiệm liên quan đang được ISO và IEC phối hợp xem xét. Các thuật ngữ được sử dụng trong điều này chỉ là tạm thời. 421.1. (422.1) Thiết bị điện không được gây nguy hiểm cháy cho các vật liệu gần kề. Ngoài các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364), phải tuân thủ hướng dẫn lắp đặt liên quan của nhà chế tạo. 421.2. (422.2) Trong trường hợp thiết bị lắp cố định có thể đạt đến nhiệt độ bề mặt gây nguy hiểm cháy cho các vật liệu gần kề, thì thiết bị phải: ● được lắp trên hoặc lắp phía trong các vật liệu chịu được nhiệt độ này và có độ dẫn nhiệt thấp; hoặc ● được che chắn khỏi các phần tử kết cấu của tòa nhà bằng các vật liệu chịu được nhiệt độ này và có độ dẫn nhiệt thấp; hoặc ● được lắp đặt để có thể tản nhiệt an toàn ở khoảng cách thích hợp tính từ các vật liệu mà nhiệt độ này có thể có các ảnh hưởng có hại về nhiệt, mọi phương tiện đỡ đều phải có độ dẫn nhiệt thấp. 421.3.(422.3) Trong trường hợp hồ quang hoặc tia lửa điện có thể phát ra từ các thiết bị được nối cố định trong vận hành bình thường thì thiết bị phải: ● được bao kín hoàn toàn trong vật liệu chịu hồ quang; hoặc ● được che chắn bằng vật liệu chịu hồ quang khỏi các phần tử kết cấu của tòa nhà có thể phải chịu các ảnh hưởng có hại về nhiệt do hồ quang; hoặc ● được lắp đặt để có thể dập hồ quang an toàn ở khoảng cách thích hợp tính từ các phần tử kết cấu của tòa nhà có thể phải chịu các ảnh hưởng có hại về nhiệt do hồ quang. Vật liệu chịu hồ quang dùng cho biện pháp bảo vệ này phải là vật liệu không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và đủ độ dày để có độ bền cơ thích hợp. 421.4. (422.4) Thiết bị lắp cố định gây tập trung hoặc tích tụ nhiệt phải được đặt ở khoảng cách thích hợp đến các vật cố định hoặc các phần tử của tòa nhà sao cho vật hoặc phần tử này, trong điều kiện bình thường, không phải chịu nhiệt độ nguy hiểm. 421.5 (422.5) Thiết bị điện ở nơi có chứa chất lỏng dễ cháy với khối lượng lớn, thì phải thực hiện biện pháp phòng ngừa để ngăn không cho chất lỏng cháy và các sản phẩm cháy của chất lỏng (ngọn lửa, khói, khí độc) lan sang các bộ phận khác của toà nhà. CHÚ THÍCH 1: Ví dụ về các biện pháp phòng ngừa là: - hốc xả để gom chất lỏng rò rỉ và dập được khi xảy ra cháy, hoặc - lắp thiết bị tr o ng tủ có đủ khả năng chịu cháy và có g ờ chắn hoặc phương tiện khác để ngăn chất lỏng đang cháy lan sang các bộ phân khác của tòa nhà, tủ này chỉ được thông với môi trường bên ngoài. CHÚ THÍCH 2: Nói chung, đối với lượng chất lỏng lớn. giới hạn dưới chấp nhận được là 25 I. CHÚ THÍCH 3: Đối với lượng chất lỏng ít hơn 25 I, chỉ cần bố trí để ngăn ngừa chất lỏng rò rỉ là đủ. CHÚ THÍCH 4: Tốt nhất là cắt nguồn điện khi bắt đầu có cháy. 421.6 (422.6) Vật liệu che chắn bố trí xung quanh thiết bị điện trong quá trình lắp đặt phải chịu được nhiệt độ cao nhất mà thiết bị điện đó có khả năng tạo ra. Không dùng các vật liệu dễ cháy để làm các che chắn này trừ khi có các biện pháp ngăn ngừa sự bắt cháy, ví dụ như được bọc bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy có độ dẫn nhiệt thấp. 422 (482) Các biện pháp bảo vệ chống cháy 422.1 (482.0) Qui định chung Đối với các hệ thống lắp đặt trong các vị trí có các điều kiện ảnh hưởng từ bên ngoài đề cập trong 422.2, ngoài việc phải tuân thủ các yêu cầu của điều 421 còn phải tuân thủ các yêu cầu của điều này. 422.2 (482.1) Điều kiện sơ tán trong trường hợp khẩn cấp Điều kiện BD2: Mật độ người tập trung thấp, điều kiện sơ tán khó khăn BD3: Mật độ người tập trung cao, điều kiện sơ tán dễ dàng BD4: Mật độ người tập trung cao, điều kiện sơ tán khó khăn (theo bảng 51A của TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51)) CHÚ THÍCH: Cơ quan chức năng có thẩm quy ề n chịu trách nhiệm về kết cấu xây dựng, tập trung dân cư, phòng cháy, v.v... có thể qui định điều kiện BD nào áp dụng được. 422.2.1 (482.1.1) Trong các điều kiện BD2, BD3 và BD4, các hệ thống đi dây không được đặt trên các lối thoát hiểm trừ khi hệ thống đi dây có vỏ bọc hoặc vỏ che chắn sao cho trong thời gian qui định trong các qui phạm kỹ thuật cho các lối thoát hiểm của tòa nhà hoặc khi không có qui phạm kỹ thuật này thì trong 2 h, các vỏ bọc hoặc vỏ che chắn này: ● không góp phần vào hoặc không gây cháy lan, và ● không đạt đến nhiệt độ đủ cao để gây cháy các vật liệu gần kề CHÚ THÍCH: Thử nghiệm cáp trong điều kiện cháy được cho trong IEC 60332-1, IEC 60332-3-10, IEC 60332-3-21, IEC 60332-3-22 , IEC 60332-3-23 , IEC 60332-3-24 và IEC 60332-3-25 . Các thử nghiệm trên ống dùng cho lặp đặt điện ở điều kiện cháy được cho trong IEC 60614. Hệ thống đi dây nằm trong lối thoát hiểm không được nằm trong tấm với trừ khi chúng có bảo vệ chống các hỏng hóc về cơ có nhiều khả năng xảy ra trong khi sơ tán. Tất cả các hệ thống đi dây nằm trong lối thoát hiểm phải càng ngắn càng tốt. 422.2.2 (482.1.2) Trong các điều kiện BD3 và BD4, chỉ những người được ủy quyền mới được tiếp cận các thiết bị đóng cắt và điều khiển, trừ một số thiết bị phục vụ sơ tán. Nếu các thiết bị này được đặt trong các lối đi thì phải được đặt trong vỏ hoặc hộp bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. CHÚ THÍCH: Định nghĩa về “không cháy" và "khó cháy" đang được xem xét. 422.2.3. (482.1.3) Trong các điều kiện BD3, BD4 và trong các lối thoát hiểm không được sử dụng thiết bị điện chứa các chất lỏng dễ cháy. CHÚ THÍCH: Các tụ điện phụ trợ riêng lẻ lắp trong thiết bị không phải tuân thủ yêu cầu này. Ngoại lệ này chủ yếu liên quan đến các bóng đèn phóng điện và các tụ điện trong các bộ khởi động của động cơ. 422.3. (482.2) Bản chất của vật liệu gia công hoặc dự trữ Điều kiện BE2: Rủi ro cháy (theo bảng 51A của TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51)). CHÚ THÍCH 1: Lượng vật liệu dễ cháy, bề mặt hoặc thể tích, của các vị trí có thể được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh. CHÚ THÍCH 2: Đối với các rủi ro nổ, xem IEC 60079-14. 422.3.1 (482.2.1) Phải hạn chế đến mức cần thiết việc sử dụng thiết bị điện ở các vị trí này. ngoại trừ hệ thống đi dây theo 422.3.6. 422.3.2. (482.2.2) Trong trường hợp bụi gây nguy hiểm cháy có thể tích tụ trên các vỏ bọc của thiết bị điện th ì cần tiến hành các biện pháp để ngăn ngừa vỏ bọc đạt đến nhiệt độ quá cao. 422.3.3.(482.2.3) Thiết bị điện phải được lựa chọn và lắp đặt sao cho độ tăng nhiệt bình thường và độ tăng nhiệt dự tính trong khi có sự cố không thể gây cháy. Các bố trí này có thể chịu ảnh hưởng bởi kết cấu của thiết bị hoặc các điều kiện lắp đặt thiết bị. Không nhất thiết phải có các biện pháp đặc biệt ở những nơi mà nhiệt độ bề mặt ít có khả năng gây cháy các vật ở gần. 422.3.4 (482.2.4) Thiết bị đóng cắt dùng để bảo vệ, điều khiển và cách ly phải được đặt bên ngoài những nơi có điều kiện BE2, trừ khi chúng được đặt trong vỏ bọc có cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài thích hợp với những nơi như vậy, nhưng ít nhất là IP4X. 422.3.5 (482.2.5) Trong trường hợp hệ thống đi dây không được đặt trong vật liệu không cháy thì cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng hệ thống đi dây không thể làm lan truyền ngọn lửa Cụ thể là cáp ít nhất phải đáp ứng thử nghiệm trong điều kiện cháy qui định trong IEC 60332-1. 422.3.6 (482.2.6) Hệ thống đi dây chỉ đi ngang qua vị tr í nào đó nhưng kh ô ng nhất thiết để sử dụng ở vị tr í đó thì phải thỏa mãn các điều kiện sau: ● hệ thống đi dây phù hợp với các qui tắc của 422 . 3 . 5 ; ● hệ th ố ng đi dây không được có các mối nối dọc theo tuyến phía trong các vị trí này. nếu có thì mối nối phải được đặt trong hộp chống cháy ; ● hệ thống đi dây được bảo vệ chống quá dòng theo qui tắc của 422.3.11. 422.3.7 (482.2.7) Trong các h ệ thống làm nóng không khí cưỡng bức , lối không khí vào phải nằm bên ngoài các vị tr í có bụi dễ cháy. Nhiệt độ của không khí ra không được là nguyên nhân g â y cháy ở vị tr í lắp đ ặ t. 422.3.8 (482.2.8) Động cơ, trừ các động cơ phụ công suất nhỏ, được điều khiển tự động hoặc từ xa, hoặc kh ô ng được giám sát liên tục, phải được bảo vệ chống tăng nhiệt độ quá mức bằng các thiết bị nhạy với nhiệt độ. 422.3.9 (482.2.9) Đèn điện phải phù hợp với điều kiện BE2 và phải có vỏ bọc có cấp bảo vệ ít nhất là IP4X. B ó ng đèn và các ph ầ n tử của thiết bị chiếu s á ng phải có đ ủ bảo vệ ở những nơi có khả năng hỏng hóc v ề cơ, ví dụ, dùng vỏ bọc bằng nhựa đủ cứng, lưới sắt hoặc vỏ bọc bằng t hủy tinh. Các thiết bị bảo vệ này không được cố định tr ê n đui đèn trừ khi đui đèn được thiết kế cho mục đ í ch này. 422.3.10 (482.2.10) Trong trường hợp c ầ n hạn chế các hậu quả của dòng điện sự cố trong hệ thống đi dây v ề khía cạnh rủi ro cháy, mạch điện phải ● được bao vệ b ằ ng th iế t bị bảo vệ bằng dòng dư. dỏng dự tác động danh định của thiết bị k hông quá 0.5 A; hoặc ● được giám sát băng một thiết bị theo dõi cách điện liên tục. thiết bị này có chuông báo khi có sự cố v ề cách điện. Cho phep l ắ p dây d ẫ n theo d õ i để trần, có thể là dây bảo vệ, trong hệ thống đi dây của mạch điện tương ứng, trừ khi hệ thống đi d â y này có vỏ bọc kim loại nối với dây dẫn bảo vệ. 422.3.11 (482.2.11) Mạch điện dùng để cấp điện hoăc mắc ngang qua các vị trí áp dụng điều kiện BE2 phải được bảo vệ chống quá tải và chống ngắn mạch bằng các thiết bị bảo vệ đặt trên phía nguồn của các v ị trí n à y. 422.3.12. (482.2.12) Trong các mạch điện được cấp điện áp cực thấp an to à n, các bộ phận mang điện ph ả i ● n ằ m trong v ỏ b ọ c có cấp bảo v ệ bằng vỏ ngoài IP2X ho ặ c IPXXB; hoặc ● có cách điện có kh ả n ă ng chịu điện áp thử nghiệm là 500 V trong 1 min không cần quan tâm đến điện áp danh nghĩa của mạch điện. Yêu cầu này bổ sung cho các yêu cầu của 411.1.4 3 của TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41). 422.3.13. (482.2.13) Các dây dẫn PEN không được phép nằm trong các vị trí áp dụng điều kiện BE2 , ngoại trừ các mạch điện đi ngang qua các vị trí này. 422.4. (482.3) Vật liệu kết cấu dễ cháy Điều kiện CA2: Vật liệu dễ cháy (theo bảng 51A của TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51)). 422.4.1 (482.3.1) Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đ ả m bảo rằng thiết bị điện không thể g â y cháy cho tường, sàn và trần. 422.5 (482.4) Kết cấu cháy lan Điều kiện CB2: Cháy lan (theo bảng 51A của TCVN 7447-5-5 1 (IEC 60364-5-51)). 422.5.1 (482.4.1) Trong các kết cấu có hình dạng và kích thước thuận tiện cho việc lan truyền ngọn lửa th ì cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng hệ thống lắp đặt điện không thể gây cháy lan (ví dụ ảnh hưởng của ống khói). CHÚ THÍCH: Có thể cung cấp thiết bị chia cắt ngọn lửa đảm bảo thực hiện các biện pháp ngăn ngừa cháy lan , ví dụ, đóng các cửa chớp chống cháy trong các ống d ẫ n, máng x ố i. 423 Bảo vệ chống bỏng Các bộ phận chạm tới được của thiết bị điện nằm trong tầm với không được đạt đến nhiệt độ có khả năng gây bỏng cho con người, và phải phù hợp với các giới hạn thích hợp nêu trong bảng 42A. Tất cả các bộ phận của h ệ thống lắp đ ặ t có khả năng đạt đến nhiệt độ vượt quá các giới hạn qui định trong bảng 42A , trong làm việc bình thường hoặc thậm chí trong một thời gian ngắn, đ ề u phải được bảo vệ để tránh tiếp xúc ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các giá trị trong bảng 42A không áp dụng cho các thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn IEC đối với ki ể u thiết bị liên quan. Bảng 42A - Giới hạn nhiệt độ trong vận hành b ì nh thường đối với các bộ phận chạm tới được của thiết bị nằm trong t ầ m với Bộ phận chạm tới được Vật liệu của b ề mặt chạm tới được Nhiệt độ lớn nhất , o C Phương tiện thao tác cầm tay Kim loại 55 Phi kim loại 65 Các bộ phận được thiết k ế để Kim loại 70 chạm tới nhưng không cầm tay Phi kim loại 80 Các bộ phận không cần chạm tới trong làm việc bình thường Kim loại 80 Phi kim loại 90 424. Bảo vệ chống quá nhiệt 424.1. Hệ thống làm nóng không khí c ưỡ ng bức 424.1.1. Các hệ thống làm nóng kh ô ng khí cưỡng bức phải có kết cấu sao cho các phần tử gia nhiệt, không phải của các bộ gia nhiệt dự trữ trung tâm, không thể hoạt động nếu chưa thiết lập luồng không kh í qui định, và cũng không hoạt động khi bị chặn luồng không khí. Ngoài ra , hệ thống phải có hai thiết bị giới hạn nhiệt độ hoạt động độc lập để ngăn ngừa nhiệt độ vượt quá nhiệt độ cho phép trong các ống dẫn không khí. 424.1.2. Khung và vỏ của các phần tử gia nhiệt phải làm bằng vật liệu không cháy. 424.2. Thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nóng Tất cả các thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nóng đ ề u phải được bảo vệ bằng thiết kế hoặc lắp đ ặ t để chống quá nhiệt trong mọi điều kiện làm việc. N ế u thiết bị không phù hợp hoàn toàn với các tiêu chuẩn IEC thích hợp th ì việc bảo vệ phải được thực hiện bằng một cơ cấu không tự phục hồi thích hợp, hoạt động độc lập với bộ điều nhiệt. Nếu thiết bị có hạn chế đầu ra thì phải có t hê m cơ cấu hạn chế áp suất nước. Phụ lục A (tham khảo) IEC 60364 - Phần 1 đến 6: Kết cấu lại B ả ng A.1 - Quan hệ giữa các ph ầ n kết cấu lại và ph ầ n ban đầu Số hiệu theo kết cấu Xuất bản cũ nằm trong phần mới Tên gọi Năm xuất bản Sửa đổi (năm) Phần 1 Nguyên tắc cơ bản IEC 60364-1 Xuất bản lần 3 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 1: Phạm vi, đối tượng và nguyên tắc cơ bản 1992 IEC 60364-2-21 TR3 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 2: Định nghĩa – Chương 21: Hướng dẫn các thuật ngữ chung 1993 IEC 60364-3 Xuất bản lần 2 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung 1993 Sửa đổi 1 (1994) Sửa đổi 2 (1995) Phần 4-41 Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống điện giật IEC 60364-4-41 Xuất bản lần 3 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 41: Bảo vệ chống điện giật 1992 Sửa đổi 1 (1996) Sửa đổi 2 (1999) IEC 60364-4-46 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 46: Cách ly và đóng cắt 1981 IEC 60364-4-47 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 47: Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn – Mục 470: Qui định chung – Mục 471: Biện pháp bảo vệ chống điện giật 1981 Sửa đổi 1 (1993) IEC 60364-4-481 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 48: Lựa c họn biện pháp bảo vệ là hàm của các ảnh hưởng bên ngoài – Mục 481: Lựa c họn các biện pháp bảo vệ chống điện giật có liên quan đến các ảnh hưởng bên ngoài 1993 Phần 4-42 Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt IEC 60364-4-42 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 4 2 : Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt 1980 IEC 60364-4-482 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 48: Lựa c họn biện pháp bảo vệ là hàm của các ảnh hưởng bên ngoài – Mục 482: Bảo vệ chống cháy. 1982 Phần 4-43 Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng IEC 60364-4-43 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 43: Bảo vệ chống quá dòng 1977 Sửa đổi 1 (1997) IEC 60364-4-473 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 47: Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn – Mục 473: Biện pháp bảo vệ chống quá dòng. 1977 Sửa đổi 1 (199 7 ) Phần 4-44 Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện từ và nhiễu điện áp IEC 60364-4-442 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá điện áp – Mục 442: Bảo vệ hệ thống lắp đặt điện hạ áp khỏi sự cố giữa hệ thống cao áp và đất 1993 Sửa đổi 1 (1995) Sửa đổi 2 (1999) IEC 60364-4-443 Xuất bản lần 2 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá điện áp – Mục 443: Bảo vệ chống quá điện áp có nguồn gốc từ không khí hoặc do đóng cắt 1995 Sửa đổi 1 (1998) IEC 60364-4-444 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 44: Bảo vệ chống quá điện áp – Mục 444: Bảo vệ chống nhiễu điện từ (EMI) trong hệ thống lắp đặt của tòa nhà 1996 IEC 60364-4-45 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn – Chương 45: Bảo vệ chống thấp áp. 1984 Phần 5-51 Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị điện – Qui tắc chung IEC 60364-5-51 Xuất bản lần 3 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 51: Qui tắc chung 1997 IEC 60364-3 Xuất bản lần 2 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung 1993 Sửa đổi 1 (1994) Sửa đổi 2 (1995) Phần 5 -52 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây IEC 60364-5-52 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 52: Hệ thống đi dây 1993 Sửa đổi 1 (1997) IEC 60364-5-523 Xuất bản lần 2 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 52: Hệ thống đi dây – Mục 523: Khả năng mang dòng 1999 Phần 5-53 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển IEC 60364-4-46 Xuất bản lần 1 (trừ điều 461 được xét đến trong phần 4-41) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4: Bảo vệ an toàn –Chương 46: Cách ly và đóng cắt 1981 IEC 60364-5-53 Xuất bản lần 2 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển 1994 IEC 60364-5-534 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển – Mục 534: Thiết bị dùng để bảo vệ chống quá điện áp 1997 IEC 60364-5-537 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 53: Thiết bị đóng cắt và điều khiển – Mục 537: Thiết bị dùng cho cách ly và đóng cắt 1981 Sửa đổi 1 (1989) Phần 5-54 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất IEC 60364-5-54 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 54: Bố trí nối đất và dây bảo vệ 1980 Sửa đổi 1 (1982) IEC 60364-5-548 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Mục 548: Bố trí nối đất và liên kết đẳng thế đối với hệ thống lắp đặt công nghệ thông tin 1996 Sửa đổi 1 (1998) Phần 5-55 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Thiết bị khác IEC 60364-5-551 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 55: Thiết bị khác – Mục 551: Máy phát điện hạ áp 1994 IEC 60364-5-559 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 55: Thiết bị khác – Mục 559: Đèn điện và hệ thống chiếu sáng 1999 IEC 60364-5-56 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Chương 56: Dịch vụ an toàn 1980 Sửa đổi 1 (1998) IEC 60364-3 Xuất bản lần 2 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 3: Đánh giá các đặc tính chung 1993 Sửa đổi 1 (1994) Sửa đổi 2 (1995) Phần 6-61 Kiểm tra và thử nghiệm – Kiểm tra ban đầu IEC 60364-6-61 Xuất bản lần 1 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 6: Kiểm tra – Chương 61: Kiểm tra ban đầu 1986 Sửa đổi 1 (1993) Sửa đổi 2 (1997) Bảng A.2 – Quan hệ giữa cách đánh số điều mới và cũ Số điều kết cấu lại Trước đây, nếu có khác biệt Năm xuất bản gốc Tên gọi điều Phần 1 12 3.2 1993 Tài liệu viện dẫn Phụ lục B 21 1993 Định nghĩa, hướng dẫn các thuật ngữ chung B1.0 21.0 1993 Phạm vi áp dụng B1.1 21.1 1993 Các đặc tính của hệ thống lắp đặt B1.2 21.2 1993 Điện áp B1.3 21.3 1993 Điện giật B1.4 21.4 1993 Nối đất B1.5 21.5 1993 Mạch điện B1.7 21.7 1993 Thiết bị khác B1.8 21.8 1993 Cách ly và đóng cắt Phần 4-41 410 400.1 1992 Giới thiệu 410.2 Mới Tài liệu viện dẫn 410.3 470 Áp dụng các biện pháp bảo vệ chống điện giật Phần 4-42 421 422 1980 Bảo vệ chống cháy 422 482 1982 Bảo vệ chống cháy ở những nơi có rủi ro đặc biệt 422.1 482.0 1982 Qui định chung 422.2 482.1 1982 Điều kiện sơ tán trong trường hợp khẩn cấp 422.3 482.2 1982 Bản chất của vật liệu gia công hoặc lưu trữ 422.4 48 2 .3 1982 Vật liệu có kết cấu dễ cháy 422.5 482.4 1982 Kết cấu cháy lan Phần 4-43 431 473.3 1977 Y êu cầu theo bản chất của mạch điện 431.1 473.3.1 1977 Bảo vệ của dây pha 431.2 473.3.2 1977 Bảo vệ của dây trung tính 431.3 473.3.3 1977 Ngắt và nối l ại dây trung tính 433.1 433. 2 1977 Phối hợp giữa các dây dẫn và cơ cấu bảo vệ chống quá tải 433.2 473.1.1 1977 Lắp thiết bị bảo vệ chống quá tải 433.3 473.1.2 1977 Không lắp thiết bị bảo vệ chống quá tải 433.4 473.1.3 1977 Lắp hoặc không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải trong hệ thống IT 433.5 473.1.4 1977 Các trường hợp khuyến cáo không lắp cơ cấu bảo vệ chống quá tải vì lý do an toàn 433.6 473.1.5 1977 Bảo vệ chống quá tải cho dây dẫn mắc song song 434.1 434.2 1977 Xác định dòng điện ngắn mạch kỳ vọng 434.2 473.2.1 1977 Lắp thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch 434.3 473.2.3 1977 Không lắp thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch 434.4 473.2.4 1977 Bảo vệ chống ngắn mạch các dây dẫn mắc song song 434.5 434.3 1977 Đặc tính của thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch Phần 4-44 440 1993, 1995 và 1996 tương ứng Lời g iới thiệu – Biên soạn từ lời giới thiệu của phần 4-442 (một phần), 4-443 và 4-444 (một phần) 440.1 442.1.1 1993 Phạm vi áp dụng 440.2 442.1.4 1993 Tài liệu viện dẫn 445 45 1984 Bảo vệ chống thấp áp 445.1 451 1984 Yêu cầu chung Phần 5-51 510 51 1997 Giới thiệu 511 320.1 1993 Điều kiện làm việc và các ảnh hưởng từ bên ngoài 320.2 Phần 5-52 Bảng 52-1 52F 1993 Chọn hệ thống đi dây Bảng 52-2 52G 1993 Lắp đặt hệ thống đi dây Bảng 52-3 52H 1993 Ví dụ về các phương pháp lắp đặt Bảng 52-4 52-A 1993 Nhiệt độ làm việc lớn nhất đối với các loại cách điện 523.5 523.4 1993 Nhóm có nhiều hơn một mạch điện 523.6 523.5 1993 Số lượng dây dẫn mang tải 523.7 523.6 1993 Dây dẫn mắc song song 523.8 523.7 1993 Sự thay đổi của điều kiện lắp đặt dọc theo tuyến Bảng 52-5 52J 1993 Diện tích mặt cắt nhỏ nhất của dây dẫn Phụ lục C Phụ lục B 1993 Công thức biểu diễn khả năng mang dòng Phụ lục D Phụ lục C 1993 Ảnh hưởng của dòng điện hài lên hệ thống ba pha cân bằng Phần 5-53 534.3 535 1997 Thiết bị bảo vệ chống thấp áp 535 539 1981 P hối hợp của các thiết bị bảo vệ khác nhau 535.1 539.1 Phân biệt giữa các thiết bị bảo vệ quá dòng 535.2 539.2 K ết hợp các thiết bị bảo vệ bằng dòng dư 535.3 539.3 Phân biệt giữa các thiết bị bảo vệ bằng dòng dư 536 46 1981 Cách ly và đóng cắt 536.0 460 1981 Giới thiệu 536.1 461 1981 Qui định chung 536.2 462 1981 Cách ly 536.3 463 1981 Ngắt điện để bảo dưỡng về cơ 536.4 464 1981 Đóng cắt khẩn cấp 536.5 465 1981 Đóng cắt chức năng Phần 5-54 CHÚ THÍCH: không có thay đổi về cách đánh số điều Phần 5-55 550.2 551.1.2 1994 Tài liệu viện dẫn 559.2 556 56 1980 Dịch vụ an toàn 556.1 352 1980 Qui định chung 556.4 562 1980 Nguồn an toàn 556.5 563 1980 Mạch điện 556.6 564 1980 Thiết bị sử dụng 556.7 565 1980 Yêu cầu đặc biệt đối với dịch vụ an toàn có các nguồn không có khả năng hoạt động song song 556.8 566 1980 Yêu cầu đặc biệt đối với dịch vụ an toàn có các nguồn có khả năng hoạt động song song Phần 6-61 CHÚ THÍCH: Không có thay đổi về cách đánh số điều 1 Các số điều được viết trong ngoặc là số điều theo hệ thống đánh số trước đây của tiêu chuẩn này.