TCVN12237-2-6:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12237-2-6:2018 về An toàn của máy biến áp - Phần 2-6 Ký hiệu hoặc ký hiệu đ ồ họa Giải thích hoặc tiêu đề Nhận biết Máy biến áp cách ly an toàn h ỏ ng một cách an to à n 60417-5222 Máy biến áp cách ly an toàn không chịu ngắn mạch 60417-5946 Máy biến áp cách ly an toàn chịu ngắn mạch (vốn có hoặc không vốn có) 60417-5947 9 Bảo vệ chống điện giật Áp dụng Điều 9 của IEC 61558-1. 10 Thay đổi cài đặt điện áp đầu vào Áp dụng Điều 10 của IEC 61558-1. 11 Điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra có tải Á p dụng Điều 11 của IEC 61558-1. 12 Điện áp đầu ra không tải Áp dụng Điều 12 của IEC 61558-1, ngoài ra: Bổ sung: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.101 Điện áp đầu ra danh định không được vượt quá 50 V xoay chiều hoặc 120 V một chiều không nhấp nhô. Đối với máy biến áp độc lập, giới hạn điện áp đầu ra này áp dụng c ả khi các cuộn dây đầu ra, không được thiết kế để đấu nối, được nối nối tiếp. CHÚ THÍCH: Yêu cầu đối với đấu nối nối tiếp không áp dụng với máy biến áp kết hợp hoặc máy biến áp IP00. 12.102 Sai lệch giữa điện áp đầu ra không tải và điện áp đầu ra có tải không được quá mức. Sai lệch được tính bằng % của điện áp đầu ra có tải và được tính theo công thức: trong đ ó U no-Ioad là điện áp đầu ra không t ả i và U l oad là điện áp đầu ra có tải. Kiểm tra sự phù hợp với các yêu c ầ u của 12.101 và 12.102 bằng cách đo điện áp đầu ra không tải ở nhiệt độ môi trường khi máy biến á p được nối với điện áp nguồn danh định ở tần số nguồn danh định. Sai khác không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 101. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Loại máy biến áp Sai lệch giữa điện áp ra không tải và điện áp ra có tải Công suất ra danh định VA % Máy biến áp chịu ngắn mạch vốn có Đến 63 VA 100 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 50 Lớn hơn 630 VA 20 Máy biến áp khác: Tới 10 VA 100 Lớn hơn 10 VA đến 25 VA 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 Lớn hơn 63 VA đến 250 VA 15 Lớn hơn 250 VA đến 630 VA 10 L ớ n hơn 630 VA 5 13 Điện áp ngắn mạch Áp dụng Điều 13 của IEC 61558-1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Áp dụng Điều 14 của IEC 61558-1. 15 Bảo vệ quá tải và ngắn mạch Áp dụng Điều 15 của IEC 61558-1. 16 Độ bền cơ Áp dụng Điều 16 của IEC 61558-1. 17 Bảo vệ chống thâm nhập có hại của bụi, vật rắn và ẩm Áp dụng Điều 17 của IEC 61558-1. 18 Điện trở cách điện, độ bền điện môi và dòng điện rò Áp dụng Điều 18 của IEC 61558-1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Áp dụng Điều 19 của IEC 61558-1, ngoài ra: Thay 19.1 bằng nội dung sau: 19.1 Các mạch điện đầu vào và đầu ra phải được cách điện với nhau, và kết cấu phải sao cho không có khả năng có b ấ t cứ đấu nối nào giữa các mạch đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, th ô ng qua các bộ phận dẫn điện khác, ngoại trừ các hành động có tính toán. Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng phép đo, có t í nh đến Điều 18 và Điều 26. 19.1.1 Cách điện giữa (các) cuộn dây đầu vào và đầu ra phải l à cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (được xác định theo điện áp làm việc) trừ khi đáp ứng các yêu cầu trong 19.1.3. Các yêu cầu bổ sung sau: - đối với máy biến áp cấp I không được thiết kế để đấu nối với nguồn lưới bằng phích cắm, cách điện giữa cuộn dây đầu vào và thân được nối đất phải tối thiểu là cách điện chính được xác định theo điện áp đầu vào. Cách điện giữa cuộn dây đầu ra và thân được nối đất phải tối thiểu là cách điện chính được xác định theo điện áp đầu ra. - đối với máy biến áp cấp I được thiết kế để đấu nối với nguồn lưới bằng phích cắm, cách điện giữa cuộn dây đầu vào và thân phải tối thiểu là cách diện chính và cách điện giữa cuộn dây đầu ra và thân phải tối thiểu là cách điện phụ (cả cách điện chính và cách điện phụ được xác định theo điện áp làm việc). - đối với máy biến áp cấp II, cách điện giữa cuộn dây đầu vào và thân phải là cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (được xác định theo điện áp đầu vào). Cách điện giữa cuộn dây đầu ra và thân phải là cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (được được xác định theo điện áp đầu ra). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 19.1.2.1 Đối với máy biến áp cấp I và cấp II, cách điện giữa các cuộn dây đầu vào và cuộn dây đầu ra thông qua bộ phận dẫn điện trung gian phải là cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (được xác định theo điện áp làm việc); - đối với m á y biến áp cấp II, cách điện giữa các cuộn dây đầu vào và thân, và giữa các cuộn dây đầu ra và thân thông qua bộ ph ậ n dẫn điện trung gian phải là cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (được xác định theo điện áp đầu ra và điện á p đ ầ u vào), đối với mạch SELV, chỉ yêu cầu cách điện chính. - đối với máy biến áp không phải máy biến áp độc lập (IP00), cách điện giữa các cuộn dây đầu vào và cuộn dây đ ầ u ra thông qua các bộ phận dẫn điện trung gian phải là cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (được xác định theo điện áp làm việc). 19.1.2.2 Như thay thế cho 19.1.2.1 đối với máy biến áp cấp I không được thiết kế để đấu nối bằng phích c ắ m và đối với máy biến áp khác với máy biến áp độc lập (IP 00 ), nếu kết cấu đảm bảo rằng tất cả các lá tôn của lõi thép được nối đất (v í dụ bằng cách hàn) và nếu trong bảng thông số hoặc bảng hướng dẫn xác định rõ ràng rằng a n toàn của máy biến áp phụ thuộc và việc nối đất v à điều này không thể sử dụng trong thiết bị cấp II, áp dụng như sau: cách điện giữa cuộn dây đầu vào và các bộ phận dẫn điện trung gian được nối đ ấ t và giữa các cuộn dây đầu ra và các bộ phận dẫn điện trung gian đ ược nối đất, phải bao gồm ít nhất là cách điện chính (được xác định theo điện áp đầu vào v à điện áp đầu ra) 19.1.2.3 trong phần bổ sung cho 19.1.2.1 và 19.1.2.2 cách điện giữa các bộ phận dẫn điện trung gian và cuộn dây đầu vào và giữa các bộ phận dẫn điện trung gian và các cuộn dây đầu ra phải bao gồm ít nhất là cách điện chính (xác định với điện áp đầu vào và điện áp đầu ra). Bộ phận dẫn điện trung gian không phân t á ch với cuộn dây đầu vào và cuộn dây đầu ra hoặc thân bởi ít nhất là cách điện chính được t í nh là được đấu nối với các bộ phận liên quan. 19.1.3 Đối với máy biến á p cấp I không được thiết kế để đấu nối với nguồn lưới bằng phích cắm, cách điện giữa các cuộn dây đầu vào và đầu ra có thể là cách điện chính cộng với màn chắn bảo vệ thay vì cách điện kép hoặc cách điện tăng cường, với điều kiện đáp ứng các điều kiện sau: - cách điện giữa cuộn dây đầu vào và màn chắn bảo vệ phải phù hợp với các yêu cầu của cách điện chính (được xác định theo điện áp đ ầ u vào); - cách điện giữa màn chắn bảo vệ và cuộn dây đầu ra phải phù hợp với các yêu cầu của cách điện chính (được xác định theo điện áp đầu ra); - màn chắn bảo vệ, nếu không có quy định khác, phải là một lá kim loại hoặc một lưới dây dẫn trải rộng ít nhất là toàn bộ bề rộng của cuộn dây đầu vào và không được có khe h ở hoặc lỗ hở; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - nếu màn chắn bảo vệ được làm bằng lá kim loại, các vòng phải được cách ly với nhau. Trong trường hợp chỉ có một vòng, phải có một phần chồng lên nhau ít nhất 3 mm và được cách ly; - dây dẫn của lưới dây dẫn và dây dẫn đầu ra của màn chắn bảo vệ ph ải có tiết diện ít nhất tương ứng với dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ quá tải để đảm bảo rằng nếu xảy ra phóng điện đánh thủng cách điện, thiết bị bảo vệ quá tải sẽ hở mạch trước khi dây dẫn đầu ra bị phá hủy; - dây dẫn đầu ra phải được hàn với màn chắn bảo vệ hoặc được gắn theo cách tin cậy tương đương. CHÚ THÍCH: Trong điều này, thuật ngữ “cuộn dây” không bao gồm mạch điện bên trong. Ví dụ về kết cấu của cuộn dây được cho trong Phụ lục M của IEC 61558-1. 19.1.4 Không được có đấu nối giữa mạch đầu ra và nối đất bảo vệ tr ừ khi điều này được cho phép đối với máy biến áp kết hợp trong tiêu chuẩn thiết bị liên quan. 19.1.5 Không được có đấu nối giữa mạch đầu ra và thân, trừ khi điều này được cho phép đối với máy biến áp kết hợp trong tiêu chuẩn thiết bị liên quan. Kiểm tr a sự phù hợp bằng cách xem xét. 19.1.6 Các đầu nối đầu vào và đầu ra để đấu nối dây dẫn ngoài phải được đặt sao cho khoảng cách đo được giữa các điểm dây dẫn đi vào các đầu nối này không nhỏ hơn 25 mm. Nếu s ử dụng tấm chắn để có được khoảng cách này thì phép đo phải được thực hiện bên trên và xung quanh tấm chắn, tấm chắn phải làm bằng vật liệu cách điện và cố định vĩnh viễn vào máy biến áp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bổ sung: 19.101 Máy biến áp xách tay c ó công suất đầu ra danh định không vượt quá 630 VA phải là cấp II. 19.102 Không được có đấu nối giữa mạch đầu ra và thân, trừ khi đi ề u này được cho phép đối với máy biến áp kết hợp trong tiêu chuẩn thiết bị liên quan. 19.103 Đối với máy biến áp đ ể đấu nối với nguồn lưới bằng phích cắm hoặc bằng bất cứ phương tiện nào (kết hợp hoặc không), không cho phép thay bằng cách điện chính cộng màn chắn bảo vệ. 20 Linh kiện Á p dụng Điều 20 của IEC 61558-1. 21 Dây dẫn bên trong Áp dụng Điều 21 của IEC 61558-1. 22 Đấu nối nguồn, cáp hoặc dây nguồn mềm bên ngoài ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 23 Đầu nối cho ruột dẫn bên ngoài Áp dụng Điều 23 của IEC 61558-1. 24 Quy định đối với nối đất bảo vệ Áp dụng Điều 24 của IEC 61558-1. 25 Vít và các mối nối Áp dụng Điều 25 của IEC 61558-1. 26 Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện Áp dụng Điều 26 của IEC 61558-1, ngoài ra: Bổ sung: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 27 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện tạo vết Á p dụng Điều 27 của IEC 61558-1. 28 Khả năng chống gỉ Áp dụng Điều 28 của IEC 61558-1. Các phụ lục Áp d ụng Phụ lục của IEC 61558-1, ngoài ra: Phụ lục C (quy định) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vật liệu nhóm II (400 ≤ CTI < 600) Áp dụng Phụ lục C của IEC 61558-1, ngoài ra: Bổ sung: Giá trị của chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện đối với điện áp làm việc trên 1 000 V có thể được xác định bằng ngoại suy. Phụ lục D (quy định) Chiều dài đường rò (cr), khe hở không khí (cl) và khoảng cách qua cách điện (dti) Vật liệu nhóm I (CTI ≥ 600) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bổ sung: Giá trị của chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện đối với điện áp làm việc trên 1 000 V có thể được xác định bằng ngoại suy. Phụ lục R (quy định) Giải thích ứng dụng 4.2 của IEC 60664-1:2007 (xem IEC 61558-1, 26.2) Á p dụng Phụ lục R của IEC 61558-1, ngoài ra: B ổ sung: Các giá trị đối với điện áp làm việc trên 1 000 V có thể được xác định bằng ngoại suy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thư mục tài liệu tham khảo [1] IEC 61558-2-16, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100V- Part 2-16: Particular requirements and test for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply unit MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 Thông số đặc trưng 7 Phân loại 8 Ghi nhãn và các thông tin khác 9 Bảo vệ chống điện giật 10 Thay đổi cài đặt điện áp đầu vào 11 Điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra có tải 12 Điện áp đầu ra không tải 13 Điện áp ngắn mạch 14 Phát nóng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 Độ bền cơ 17 Bảo vệ ch ố ng thâm nhập có hại của bụi, vật rắn và ẩm 18 Điện tr ở cách điện, độ bền điện môi và dòng điện rò 19 Kết cấu 20 Linh kiện 21 Dây dẫn bên trong 22 Đấu nối nguồn, cáp hoặc dây nguồn mềm b ê n ngoài 23 Đấu nối cho ruột dẫn bên ngoài 24 Quy định đối với nối đất bảo vệ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 26 Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện 27 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện tạo vết 28 Khả năng chống g ỉ Phụ lục C (quy định) - Chiều dài đường rò (cr), khe hở không khí (cl) và khoảng cách qua cách điện (dti) Vật liệu nhóm II (400 ≤ CTI < 600) Phụ lục D (quy định) - Chiều dài đường rò (cr), khe hở không khí (cl) và khoảng cách qua cách điện (dti) Vật liệu nhóm II (CTI ≥ 600) Phụ lục R (quy định) - Giải thích ứng dụng 4.2 của IEC 60664-1:2007 (xem IEC 61558-1, 26.2) Thư mục tài liệu tham khảo