QCVN10:2012/BCT

Quy chuẩn quốc gia QCVN 10:2012/BCT về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng Diện tích bề mặt ngoài, S m 2 Lưu lượng dòng khí, A m 3 /min Diện tích bề mặt ngoài, S m 2 Lưu lượng dòng khí, A m 3 /min m 2 m 3 /min m 2 m 3 /min 1,0 4 30 52 2,5 7 35 59 5,0 12 40 66 7,5 17 50 79 10 22 60 92 12,5 26 70 104 15 30 80 116 Trong đó: S là tổng diện tích bề mặt ngoài của bồn chứa, (m 2 ) A là lưu lượng dòng khí cho phép thoát ra ở 15° C và áp suất khí quyển, (m 3 /min). V ớ i các bồn chứa mà kích thước không được liệt kê ở bảng trên th ì có thể sử dụng công thức: A = 3,1965 S 0,82 + Lưu lượng xả của van an toàn đối với bồn chứa đặt nổi bằng 3,33 lần giá trị tương ứng trong bảng 1. + Chiều cao miệng ố ng xả của van an toàn tối thiểu phải cao hơn mặt đất 3 m và cao hơn đ ỉ nh bồn 2 m. - Van nhập LPG lỏng Trên đường nhập LPG lỏng ph ả i lắp một van một chiều và một van đóng ngắt. Các ống nối có đường kính danh định lớn hơn 50 mm phải được lắp van n ố i bích, chế tạo bằng thép đúc, c ó áp suất làm việc tối thiểu bằng áp suất thiết kế của hệ thống ống. - Van xuất LPG lỏng và hơi ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Van xả đáy Miệng ống xả đáy trong bồn chứa phải bố trí ở điểm gom chất lỏng thấp nhất. Ống xả đáy ngoài bồn phải được lắp hai van đóng để đảm bảo chống rò r ỉ , hai van cách nhau một đoạn ống dài 500 mm đ ể trá n h nước xả cặn làm đông cứng và nghẽn van. - Thiết bị đo mức LPG lỏng B ồ n chứa phải lắp ít nhất một dụng cụ đo mức chất lỏng có dải đo thể hiện toàn bộ dung tích bồn chứa. Đồng hồ đo mức kiểu xả LPG lỏng ra môi trường phải có đường kính lỗ xả không lớn hơn 1,5 mm. - Áp kế + Bồn chứa phải có áp kế được lắp ở không gian chứa LPG hơi; + Cấp chính xác không lớn hơn 2,5; + Đường kính mặt áp kế không nhỏ hơn 75 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) Bệ đỡ bồn chứa - Bệ đỡ và móng bồn chứa ph ả i đảm bào khả năng chịu tải ứng với bồn ch ứ a đầy nước; - Bồn chứa phải được gắn chặt vào bệ đ ể không bị nổi lên khi xảy ra ngập lụt; - Kết cấu của bệ đỡ phải đảm b ả o không gian bên dưới bồn đ ể lắp đặt đường ống và thao tác vận hành, b ả o dưỡng thiết b ị bên dưới an toàn. 2. Hàng rào trạm cấp LPG a) Các hạng mục chính như bồn chứa, đường ống, máy hóa hơi phải được bao quanh bằng hàng rào, nơi không bố trí được hàng rào, các hạng mục chính phải đư ợ c nằm trong hàng rào ranh giới của cơ s ở ; b) Phải đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy ra, vào trạm khi cần; c) Các thiết bị đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hại phải được bảo vệ bằng các biện pháp an toàn như rào chắn, cột sắt, cột bê tông và có biển cảnh báo. Các thiết bị an toàn này phải không làm ảnh hưởng t ớ i độ thông thoáng của trạm cấp LPG; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 đ) Bồn chứa trạm cấp LPG không nằm dưới hành lang an toàn điện. Điều 7. Yêu cầu đối với trạm cấp LPG có hệ thống dàn chai chứa 1. Sức chứa tối đa của trạm cấp cho phép là 1000 kg. 2. Trạm cấp đặt trong nhà dân dụng, công nghiệp có sức chứa dưới 700 kg và phải đảm bả o thông gió, an toàn phòng ch ố ng cháy n ổ . Trạm cấp phải ngăn cách với các phần khác của tòa nhà bằng tường chắn, trần, nền kín, có giới hạn chịu lửa ít nhất là 150 min. 3. Trạm cấp đặt ngoài nhà dân dụng, công nghiệp phải có mái che làm bằng vật liệu không cháy, cách biệt với các t òa nhà khác hoặc hàng rào ranh giới của công trình bên cạnh có khoảng cách tối thiểu 1 m với sức chứa dưới 400 kg; 3 m với sức chứa từ 400 kg đến 1000 kg. Điều 8. Máy hóa hơi 1. Máy hóa hơi phải đảm bảo an toàn, phù hợp với vùng nguy hiểm cháy nổ. 2. Các bộ phận chịu áp lực của máy hóa hơi phải được thiết kế, chế tạo cho LPG đáp ứng được điều kiện áp suất và nhiệt độ lớn nhất trong quá trình vận hành. 3. Nhãn hiệu máy phải ghi các đặc tính kỹ thuật của máy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. Yêu cầu chung Hệ thống cung cấp LPG bao gồm điều áp cấp 1, điều áp cấp 2 được thiết kế theo các yêu cầu sau: a) Đảm bảo cung cấp LPG liên tục và ổn định; b) Bảo vệ các thiết b ị sau van điều áp không b ị quá áp; c) Tránh xảy ra nguy hi ể m khi bị hỏng một van điều áp đơn cấp. 2. Van điều áp cấp 1 a) Để cung cấp LPG cho n hiều đối tượng sử dụng cùng một lúc. Phải có hệ thống điều áp gồm từ hai van điều áp lắp song song trở lên; một van điều áp hoạt động và van điều áp còn lại dự phòng hoặc tăng công suất khi cần thiết; b) Có thể lắp đặt một đường ống với kích thước phù hợp từ bồn chứa tới van điều áp để cung cấp LPG h óa hơi tự nhiên (không qua máy hóa hơi); c) Trên đường ống sau van điều áp cấp 1 phải có một van điều khiển chính để ngắt nguồn cung cấp LPG cho nơi tiêu thụ khi có sự c ố . Sau điều áp phải có đồng hồ đo áp suất đ ể xác định t ì nh trạng hoạt động của van điều áp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) Van điều áp cấp 2 có thể được lắp đặt trong khu vực trạm cấp LPG; b) Đối với hệ thống cung cấp LPG cho các hộ tiêu thụ dân dụng, áp suất trước khi vào thiết bị sử dụng không được vượt quá 3 kPa (30 mbar). Điều 10. Yêu cầu hệ thống ống và thiết bị đường ố ng 1. Yêu cầu chung a) Đường ống đi nổi LPG hơi sơn màu vàng, ống LPG lỏng sơn khác màu vàng; b) Đường ống đi ngầm phải được bảo vệ để tránh ăn mòn bằng biện pháp phù hợp; c) Khoảng cách giữa các giá đỡ cho đường ống lắp đặt nổi theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang phải tuân theo bảng 2: Bảng 2 - Khoảng cách giữa các giá đỡ cho đường ống lắp đặt nổi theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang Kích thước danh định của đường kính ố ng dẫn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khoảng cách tối đa Theo phương thẳng đứng m Theo phương nằm ngang m 20 3 2,5 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,5 32 3 2,7 40 3,5 3 50 3,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80 4,5 3 100 4,5 3 150 4,5 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4,5 3 d) Trên đường ống, tại một số vị trí cần thiết phải có đồng hồ đo áp suất và các điểm kiểm tra (đầu chờ) đ ể phục vụ cho quá trình vận hành hoặc ki ể m tra trước kh i đưa hệ thống vào hoạt động; đ) Đường ống dẫn LPG hơi có áp suất lớn hơn 140 kPa (1,4 bar) hoặc LPG lỏng không được dẫn vào bên trong b ấ t kỳ t òa nhà nào. 2. Vật liệu chế tạo Đường ống LPG phải được chế tạo bằng vật liệu tuân thủ quy định Mục 4.2.7.2 TCVN 7441:2004. 3. Van an toàn đường ố ng a) Giá trị đặt áp suất mở van an toàn trên đường ống LPG hơi phải phù hợp với áp suất làm việc đường ống; b) Giá trị đặt áp suất mở van an toàn trên đường ống LPG lỏng là 2,4 MPa (24 bar); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) Thời hạn ki ể m định định kỳ van an toàn đường ống: Không quá 2 năm. Điều 11. Quy định về lắp đặt 1. Lắp đặt bồn chứa a) Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Không đặt bồn chứa trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình; b) Bồn chứa LPG phải được lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn và đo kiểm theo quy định. Bồn chứa phải được lắp đặt van đóng ngắt khẩn cấp; c) Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa hình trụ nằm ngang không được đặt thẳng hàng theo trục dọc, hư ớ ng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ; d) Khoảng cách an toàn từ bồn chứa LPG tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy c ó điểm bắt cháy dưới 65° C không được nhỏ hơn 7 m; đ) Phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu từ bồn chứa đến công trình, t òa nhà, văn phòng và khoảng cách giữa các bồn chứa theo b ả ng 3: Bảng 3 - Khoảng cách an toàn tối thiểu từ bồn chứa đến công trình, t òa nhà, văn phòng và khoảng cách giữa các bồn chứa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khoảng cách an toàn tối thiểu (m) Khoảng cách giữa các bồn chứa Bồn chứa đặt chìm Bồn chứa đặt nổi V ≤ 0,5 3 1,5 0 0,5 < V ≤ 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 0 1 < V ≤ 1, 9 3 3 1 1,9 < V ≤ 7,6 3 7,6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7,6 < V ≤ 114 15 15 1,5 114 < V ≤ 265 15 23 1/4 tổng đường kính hai bồn lân cận 265 < V ≤ 341 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 30 341 < V ≤ 454 15 38 454 < V ≤ 757 15 61 757 < V ≤ 3785 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 V > 3785 15 122 2. Lắp đặt máy h óa hơi a) Lắp đặt máy hóa hơi phải cách bồn chứa hoặc chai chứa tối thiểu 1,5 m, cách tòa nhà gần nhất tối thiểu 3 m; b) Khi đặt máy hóa hơi bên trong tòa nhà thì máy hóa hơi chỉ đặt ở tầng một (tầng trệt) và nền tầng một không được thấp hơn mặt bằng xung quanh và phải thông thoáng; c) Không được lắp đặt các cuộn dây gia nhiệt bên trong bồn chứa. 3. Lắp đặt đường ống a) Đường ống kim loại c ó đường k í nh lớn hơn 50 mm không được sử dụng m ố i ghép ren; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) Gioăng sử dụng tại các điểm nối bích trên đường ống phải là vật liệu chịu được LPG. Nếu gioăng được làm bằng kim loại hoặc vật liệu có kim loại có điểm nóng chảy nhỏ hơn 816° C phải được bảo vệ chống lại tác động của ngọn lửa; d) Sau khi lắp đặt, đường ống phải được xử lý để chống ăn mòn, sơn và có mũi tên chỉ hướng chuyển động của môi chất; đ) Lắp đặt cơ cấu an toàn, van đường ống - Các van đóng ngắt phải được lắp để cô lập thiết bị với các đường ống; - Van an toàn đường ống phải được lắp vào mỗi phần đường ống LPG lỏng bị cô lập. Điều 12. Quy định về kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định 1. Trạm cấp LPG, bồn chứa, đường ố ng LPG, máy h óa hơi trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định. Việc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng phải được thực hiện với thời hạn không quá 5 năm. 2. Ố ng nối mềm giữa ống góp và chai LPG phải được thay thế khi xuất hiện dấu hiệu của sự thoái h óa , hư hỏng và trong mọi trường hợp không sử dụng quá 5 năm. 3. Các thiết bị khác được kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định theo các quy định tại Quy chuẩn này và các quy định hiện hành. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điều 13. Quy định về vận hành 1. Yêu cầu chung a) Quy trình vận hành, quy định an toàn và quy trình xử lý sự cố trạm cấp LPG phải được đặt ở vị trí dễ thấy tại trạm; b) Phải có sổ nhật ký vận hà n h, nhật ký sửa chữa tại trạm; c) Người thực hiện các công việc vận hà n h phải được đào tạo chuyên môn, huấn luyện an toàn, huấn luyện phòng cháy chữa cháy theo quy định. 2. Nạp LPG vào bồn chứa a) Khoảng cách an toàn giữa điểm nạp LPG bằng xe bồn hoặc toa bồn đường sắt tới công trì n h lân cận theo quy định tại b ả ng 4; Bảng 4 - Khoảng cách an toàn giữa điểm nạp LPG bằng xe bồn hoặc toa bồn đường sắt tới công trình lân cận Công trình lân cận ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhà hoặc công trình xây dựng có tường ngăn cháy 3,1 Nhà hoặc công tr ì nh xây dựng không có tường ngăn cháy 7,6 Các kết cấu h ở của tường nhà, hào rãnh ở vị trí ngang hoặc thấp hơn cao độ điểm xuất, nhập 7,6 Ranh giới công tr ì nh lân cận được quy hoạch 7,6 Nơi công cộng tập trung đông người, sân chơi, sân thể thao ngoài trời ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đường ph ố 7,6 Trục đường sắt 7,6 Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 16 m 3 đến dưới 25 m 3 3 Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 25 m 3 đến dưới 125 m 3 6 Bồn chứa LPG n ổ i có sức chứa từ 125 m 3 trở lên ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Mức nạp LPG lớn nhất không được vượt quá 90 % dung tích bồn chứa. 3. Thay chai của hệ thống ố ng góp a) Trước khi thay chai LPG tại giàn chai phải đóng van chai LPG và va n ngắt trên ống mềm; b) Chai LPG phải được lắp đặt đúng kỹ thuật, chắc chắn, vị trí chai đặt đứng; c) Sau khi thay thế chai, van chai LPG được mở nhẹ nhàng và ki ể m tra rò r ỉ . Điều 14. Quy định về an toàn đ i ện và phòng cháy 1. Quy định về an toàn điện a) Phân loại vùng nguy hiểm - Vùng 0: Là khu vực trong đó hỗn hợp LPG - không khí dễ bắt cháy thường xuyên xuất hiện khi vận hành bình thường; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Vùng 2: Là khu vực trong đó hỗn hợp LPG - không khí dễ bắt cháy không thể xuất hiện trong vận hành bình thường, nếu có ch ỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Quy định vùng nguy hiểm các thiết bị của trạm cấp LPG theo bảng 5: B ả ng 5 - Quy định vùng nguy hiểm các thiết bị của trạm cấp LPG Vị trí Phạm vi phân loại Vùng nguy hiểm Bồn chứa a) Trong vòng 1,5 m theo tất cả các hướng từ các vị trí đấu nối c ủ a bồn chứa Vùng 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vùng 2 Van an toàn a) Theo hướng xả áp Không lắp đặt thiết bị điện b) Trong vòng 1,5 m theo tất cả các hư ớ ng Vùng 1 c) Lớn hơn 1,5 m nhưng trong vòng 4,5 m theo t ấ t cả các hướng từ điểm x ả Vùng 2 Đầu nối nạp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vùng 1 b) Lớn hơn 1,5 m nhưng trong vòng 4,5 m theo tất cả các hướng Vùng 2 Máy h óa hơi 1. Ngoài trời a) Trong vòng 1,5 m theo tất cả các hướng Vùng 1 b) Lớn hơn 1,5 m nhưng trong vòng 3 m theo tất cả các hư ớ ng Vùng 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Toàn bộ phòng và bất kỳ phòng liền kề nào không ngăn cách kín hơi Vùng 1 Khu vực chứa chai LPG Vùng 2 b) Thiết bị điện - Thiết bị điện sử dụng trong các vùng nguy hiểm phải là loại phòng nổ và có cấp nhiệt độ lớn nhất trên bề mặt phù hợp với yêu cầu của từng vị trí lắp đặt, phù hợp với điện áp và tần số danh định của lưới điện; - Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện phải tuân thủ nghiêm theo thiết kế đã được phê duyệt và hướng dẫn kỹ thuật do nhà sản xuất quy định; - Trong khu vực nguy hi ể m cháy nổ, các thiết bị có mạch điện, điện tử không phải là mạch an toàn thì phải đặt trong tủ điện phòng nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố điện xảy ra; - Việc lựa chọn thiết bị điện phải đáp ứng yêu cầu công suất của trạm cấp, không để các thiết bị hoạt động trong tình trạng quá tải và phải tính đến khả năng mở rộng trạm cấp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Các bồn chứa LPG đặt n ổ i ph ả i được nối đất, điện tr ở nối đất của bồn chứa không l ớ n hơn 4 W; - Đ ư ờng ống trên mặt đ ấ t và các thiết bị phụ trợ phía sau của các mặt bích phải được nối đất; - Máy h óa hơi, hệ thống đường ố ng, bồn chứa, xe bồn phải có chung hệ thống tiếp đất; - Việc n ố i đất các thiết bị và công tr ì nh phải theo quy định tại các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và định kỳ ki ể m tra. 2. Quy định về phòng cháy a) Phải có phương án chữa cháy được cơ quan có th ẩ m quyền phê duyệt theo quy định; b) Phải có hệ thống cảnh báo cháy, các thiết bị chữa cháy đảm bảo yêu cầu và phù hợp với vật liệu gây cháy của trạm; c) Phải đặt các biển báo như: “Cấm lửa", “Cấm hút thuốc", “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy chữa ch á y”, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và các biển báo khác theo quy định. Các biển báo phải được viết bằng tiếng Việt, chữ in hoa, dễ đọc và đặt ở vị trí dễ thấy. Kích thước của các chữ cái trên biển báo phải có chiều cao tối thiểu 120 mm. Chương 3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điều 15. Quy định về chứng nhận hợp quy 1. Trạm cấp LPG trước khi đưa vào vận hành và sử dụng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Chương II của Quy chu ẩ n này trên cơ s ở kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận được Bộ Công Thương thừa nhận hoặc chỉ định. 2. Việc đánh giá sự phù hợp đối v ớ i trạm cấp LPG được thực hiện theo phương thức sau: Phương thức 8: Th ử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng h óa . Điều 16. Quy định về công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định Việc công bố hợp quy và việc chỉ định t ổ chức chứng nhận đối với trạm cấp LPG được thực hiện theo các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và Mục II Chương II Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trư ở ng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng h óa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Điều 17. Phương thức kiểm tra Việc kiểm tra vận hành của bồn ch ứ a, dàn chai, máy hóa hơi, đường ống s ử dụng cho trạm cấp LPG và hoạt động của trạm cấp LPG được thực hiện theo quy định tại Chương II của Quy chuẩn này. Chương 4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điều 18. Tổ chức, cá nhân sở hữu trạm cấp LPG và tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lắp đặt, vận hành và sử dụng trạm cấp LPG phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng và các yêu cầu kỹ thuật tại Chương II của Quy chuẩn này. Điều 19. Tổ chức, cá nhân sở hữu trạm cấp LPG phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu quy định tại Chương II của Quy chuẩn này, bảo đảm các yêu cầu an toàn của trạm cấp LPG theo đúng nội dung công bố và thực hiện trách nhiệm quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan. Điều 20. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các thiết bị lắp đặt trong trạm cấp LPG phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương II của Quy chuẩn này và bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa phù hợp với các quy đị n h của pháp luật hiện hà n h. Điều 21. Tổ chức, cá nhân s ở hữu trạm cấp LPG phải thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có th ẩ m quyền th ẩ m định và phê duyệt theo quy định. Điều 22. Cán bộ quản lý, người vận hành thiết bị và liên quan trong trạm cấp LPG phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 23. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Định kỳ hàng năm, S ở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG và các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến trạm cấp LPG trên địa bàn quản lý. Điều 25. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn được viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.