TCVN6592-4-1:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6592-4-1:2001 (IEC 60947-4-1 : 1990, With Amendment 1 : 1994 And Amendment 2 : 1996) về Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 4: Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ - Mục 1: Côngtắctơ và bộ khởi động kiểu điện-cơ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6592-4-1 : 2001 IEC 60947-4-1 : 1990 WITH AMENDMENT 1 : 1994 AND AMENDMENT 2 : 1996 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỂU KHIỂN HẠ ÁP - PHẦN 4: CÔNGTẮCTƠ VÀ BỘ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ - MỤC 1: CÔNGTẮCTƠ VÀ BỘ KHỞI ĐỘNG KIỂU ĐIỆN - CƠ Low-voltage s w itchgear and controlgear - Part 4: Contactors and motor-starters - Section on e : El e ctrom e chanical contactors and motor-starters 1. Qui định chung Tiêu chuẩn này á p d ụ ng các qui tắc chung đ ề c ậ p trong Phần 1 của TCVN 6592-1 : 2001 (IEC 60947- 1) , dưới đây gọi là Phần 1, ở những chỗ được trích dẫn cụ thể. Các điều, các bảng, các h ì nh vẽ và các ph ụ lục của qui định chung này có thể được áp dụng bằng cách trích dẫn từ Phần 1, v í dụ như 1.2.3 của Phần 1, bảng 4 của Phần 1. hoặc phụ lục A của Phần 1. 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các lo ạ i thiết bị liệt kê trong 1.1.1 và 1.1.2 dưới đây mà các tiếp điểm ch í nh được thiết kế để nối đến mạch điện có điện áp danh định không lớn hơn 1 000 V xoay chiều ho ặ c 1 500 V một chiều. Bộ khởi động và/ho ặ c côngtắctơ đ ề cập trong tiêu chuẩn này thường không được thiết kế để cắt dòng điện ngắn mạch. Do đó, hệ thống lắp đặt phải có bảo vệ ngắn mạch phù hợp (xem 8.3.4), nhưng bảo vệ ngắn mạch không nhất thiết là một ph ầ n của côngtắctơ hoặc bộ kh ở i động. Trong phạm vi đó, tiêu chuẩn này nêu các yêu cầu đối với: côngtắctơ có lắp thiết bị bảo vệ quá tải và/hoặc bảo vệ ngắn mạch; bộ khởi động có các thiết bị bảo vệ ngắn mạch lắp riêng và/ hoặc các thiết bị bảo vệ quá tải lắp liền và bảo vệ ngắn mạch lắp riêng; các côngtắctơ hoặc các bộ khởi động kết hợp, ở các điều kiện qui định, với các thiết bị bảo vệ ngắn mạch của bản thân chúng. Các kết hợp như vậy, ví dụ các bộ khởi động kết hợp (xem 2.2.7) hoặc các bộ khởi động có bảo vệ (xem 2.2.8) có bộ thông số đặc trưng chung. Các áptômát và các bộ cầu chảy kết hợp được sử dụng làm thiết bị bảo vệ ngắn mạch trong bộ khởi động kết hợp và trong b ộ khởi động có bảo vệ phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6592-2 : 2000 (IEC 947-2) và IEC 947-3 trong trường hợp có thể. C á c thiết b ị được đ ề c ậ p trong tiêu ch u ẩn n à y bao g ồ m: 1.1.1. C ô ngtắctơ m ộ t chi ề u và c ô ngt ắ ctơ xoay chi ề u C á c c ô ngt ắ ctơ m ộ t chi ề u, xoay chi ề u được thiết k ế đ ể đ ó ng v à m ở c á c m ạ ch đi ệ n v à nế u kết h ợp với các rơle thích hợp (xem 1.1.2) để bảo vệ các mạch điện này không bị làm việc quá tải. Chú thích Các c ô ngt ắ ctơ k ế t h ợ p với các rơle thích h ợ p để bảo vệ ngắn m ạ ch ph ả i thỏa mãn thêm các điều ki ệ n liên quan được qui đ ị nh cho áp tômát [TCVN 6592 - 2 : 2000 (IEC 947 - 2)]. Ti ê u chu ẩ n n à y cũng á p dụng cho các cơ c ấ u đi ề u khi ể n c ủ a rơle côngtắctơ v à áp dụng cho các tiếp điểm d ù ng riêng cho m ạ ch cu ộ n d â y của c ô ngtắctơ 1.1.2. B ộ khởi động đ ộ ng cơ xo a y chiều Bộ khởi động đ ộ ng cơ xoay chiều được thiết kế để khởi động và tăng tốc độ động cơ đến giá trị bình thường, duy trì hoạt động liên tục của động cơ , cắt động cơ khỏi nguồn và cung c ấ p phương tiện bảo vệ động cơ và mạch điện liên kết khỏi quá tải. Bộ khởi động hoạt động ph ụ thuộc vào các rơle dòng điện nhiệt phù hợp với IEC 255-8 để bảo vệ động cơ, hoặc cơ cấu bảo vệ nhiệt lắp sẵn trong động cơ được đề cập trong IEC 34-11 thì các rơle hoặc cơ cấu đó không nhất thiết phải tuân thủ toàn bộ các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn này. Rơle quá tải dùng cho bộ khởi động, kể cả các rơle bán dẫn, phải thỏa mãn các yêu c ầ u của tiêu chuẩn này. 1.1.2.1. Bộ khởi động xoay chiề u trực tiếp trên lưới (đủ điện áp) Bộ khởi động trực tiếp trên lưới dùng để khởi động và tăng tốc độ động cơ đến giá trị bình thường, để cung cấp phương tiện bảo vệ động cơ và mạch liên kết của nó khỏi quá tải và để cắt động cơ khỏi nguồn. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho bộ khởi động đảo chiều. 1.1.2.2. Bộ khởi động xoay chiều điện áp giảm thấp Bộ khởi động xoay chiều điện áp giảm thấp được thiết kế để khởi động và tăng tốc độ động cơ đến giá trị bình thư ờ ng bằng cách nối các đ ầ u cực động cơ đến điện áp lưới qua nhiều hơn một cấp hoặc bằng cách tăng từ từ điện áp đặt vào đầu cực, cung cấp phương tiện bảo vệ động cơ và mạch điện liên kết của nó khỏi quá tải và để cắt động cơ khỏi nguồn. Có thể sử dụng cơ cấu chuyển đổi tự động để điều khiển tác động đóng cắt liên tiếp từ cấp này sang cấp khác. Cơ cấu chuyển đổi tự động này là, v í dụ như, rơle côngtắctơ có thời gian trễ, hoặc rơle có hoặc không qui định thời gian, thiết bị dòng điện giảm thấp và cơ cấu khống chế gia tốc tự động (xem 4.10). 1.1.2.2.1. Bộ khởi động sao - tam giác Bộ khởi động sao - tam giác được thiết kế để: khởi động động cơ ba pha ở chế độ nối sao, bảo đảm làm việc liên tục ở chế độ nối tam giác, cung cấp phương tiện bảo vệ động cơ và mạch điện liên kết khỏi quá tải và cắt đ ộ ng cơ khỏi ngu ồ n. B ộ khởi đ ộ ng sao - tam giác qui đ ị nh trong tiêu chuẩn này không thích h ợ p để đảo chi ề u nhanh động cơ v à do đó không áp d ụ ng cho lo ạ i AC – 4 . Chú thích Khi n ố i sao , dòng đi ệ n dây v à m ô men đ ộ ng c ơ chỉ bằng m ộ t ph ầ n ba giá tr ị tương ứng so với nội tam gi á c. Do đ ó b ộ k h ở i đ ộ ng sao - tam gi á c được sử d ụ ng khi c ầ n h ạ n ch ế dòng đi ệ n khởi động, hoặc khi m áy c ầ n truyền động ch ỉ yêu cầu mom e n k h ở i độ ng hạn ch ế. H ình 1 v ẽ đường cong điển hình v ề d òng điện khởi động, m ô m e n khởi động c ủ a động cơ v à mômen c ủ a m á y c ầ n truy ề n đ ộ ng . 1. 1.2.2.2 B ộ khởi động có biến áp t ự ng ẫ u hai c ấ p Bộ khởi động bi ế n áp t ự ng ẫu ha i c ấ p được thiết kế để khởi động và t ă ng tốc độ đ ộ ng cơ c ả m ứng xoay chi ề u từ tr ạ ng th á i nghỉ với m ộ t mômen giảm th ấ p đến t ố c đ ộ b ì nh thường v à đ ể cung c ấ p phương tiện b ả o vệ động cơ v à m ạ ch liên kết của nó khỏi qu á t ả i và đ ể cắt động cơ kh ở i ngu ồ n . Tiêu chuẩn này áp dụng cho bi ệ n áp tự ngẫu là một phần của bộ kh ở i động, hoặc biến áp t ự ng ẫ u là thiết bị được thiết k ế ri ê ng để lắp với bộ khởi động. B ộ khởi động có biến áp tự ngẫu nhiều hơn hai cấp không thuộc ph ạ m vi của tiêu chuẩn này. Bộ khởi động biến áp tự ngẫu qui định trong tiêu chuẩn này không thích hợp đối với động cơ đảo chiều nhanh hoặc động cơ chế độ chậm và do đó không áp dụng cho động c ơ loại AC-4. Chú thích Ở trạng thái khởi động, dòng điện dây và mômen của động cơ so với kh i khởi động ở điện áp danh định giảm xuống xấp xỉ bằng bình phương của tỷ số điện áp khởi động/điện áp danh định. Do đó bộ khởi động biến áp tự ngẫu được sử dụng khi cần hạn chế dòng điện khởi động hoặc khi máy cần truyền động chỉ đòi hỏi mômen khởi động hạn chế. H ì nh 2 vẽ các đường cong điển h ì nh về dòng điện khởi động, mômen khởi động của động cơ và mômen của máy truyền động. 1.1.2.3. Bộ khởi động mạch rôto có biến trở Bộ khởi động được thiết kế để khởi động động cơ cảm ứng xoay chiều rôto dây quấn bằng cách loại bớt điện trở đã đặt trước trong mạch rôto, để cung cấp phương tiện bảo vệ động cơ khỏi quá tải và để cắt động cơ khỏi nguồn. Trong trư ờ ng hợp động cơ không đ ồ ng bộ vành trượt (rôto dây quấn), điện áp cao nhất giữa các vành trượt hở mạch không được lớn hơn hai lần điện áp cách điện danh định của khí cụ đóng cắt lắp trong mạch rôto (xem 4.3.1.1.2). Chú thích Yêu cầu này dựa trên thực tế là ứng suất điện phân bố trong r ô to nhỏ hơn trong stato và tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho bộ khởi động để được hai chiều quay trong trường hợp đảo dây đấu nối khi rôto đã dừng (xem 4.3.5.5). Các thao tác kể cả tuần tự và chốt hãm cần có các y ê u cầu bổ sung và phải được thoả thuận giữa nh à chế tạo và người sử dụng . Tiêu chuẩn này áp dụng cho các điện tr ở là một phần của bộ khởi động hoặc tạo thành cụm được thiết kế riêng để lắp với bộ khởi động. 1.13 Tiêu chuẩn này không á p d ụ ng đối với: bộ khởi động dùng điện một chi ề u: b ộ kh ở i độ ng sao - tam gi á c , b ộ khởi động mạch r o to c ó bi ế n tr ở, bộ khởi động biến áp tự ngẫu h ai cấp được thiết kế cho ứng dụ ng đặc biệt và để hoạt động liên tục trong trạng thái kh ởi động; b ộ kh ở i đ ộng m ạ ch r ô to c ó bi ế n tr ở không c â n bằng, n g hĩa là trong trường h ợ p giá tr ị đi ệ n trở của cá c p h a không giống nhau. c á c thiết bị được thiết kế kh ô ng ch ỉ đ ể khởi động m à c ò n để khống ch ế tốc độ. c á c b ộ khởi động c ó ch ấ t l ượ ng v à c á c b ộ khởi động d ạ ng "hơi - chất lỏng" ; c á c c ôn gt ắ ctơ b á n d ẫ n v à c á c b ộ khởi động c ó sử dụng côngtắctơ bán dẫn trong mạch chính: b ộ khởi động mạch stato có biến trở: c á c côngt ắ ctơ v à các b ộ khởi đ ộ ng được thiết k ế dùng cho các ứng dụng đặc biệt; tiếp điểm phụ c ủ a c ô ngtắctơ và tiếp điểm của rơle c ơ ngtắctơ. Các tiếp điểm này được qui định t rong IEC 947-5-1. 1.2. Mục đích Tiêu chuẩn này nhằm qui định: các đặc tính của c ô ngtắctơ , bộ khởi động và các thiết bị kết hợp; các điều kiện mà các côngt ắ ctơ và bộ khởi động phải phù hợp , liên quan đến: a) hoạt đ ộ ng và tác động của côngtắctơ và bộ khởi động; b) đ ặ c t í nh điện môi; c) cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài, nếu có; d) kết cấu của c ô ngtắctơ và bộ khởi động; các thử nghiệm để chứng tỏ côngtắctơ và bộ khởi động th ỏa mãn các điều kiện trên và các phương pháp thử nghiệm được chọn cho các thử nghiệm này; các thông t in đi kèm thiết bị hoặc nêu trong tài liệu của nhà chế tạo. 2. Định nghĩa Áp dụng điều 2 của Phần 1 và bổ sung các định nghĩa sau đây: 2.1. Định nghĩa liên quan đến côngtắctơ 2.1.1. Côngtắctơ (cơ khí) (IEV 441-14-33) Khí cụ đóng cắt cơ khí chỉ có một vị trí nghỉ, hoạt động không phải bằng tay, có khả năng đóng, mang và cắt dòng đi ệ n trong điều kiện mạch đi ệ n b ì nh thường cũng như trong đi ề u kiện qu á tải. Ch ú thích C ô ngt ắ c t ơ có thể được thiết k ế theo phương pháp cung cấp l ự c để đ óng các tiếp điểm chính. Ch ú thích (không bao hàm trong IEV 441-14-33) 1) Thu ậ t ngữ "hoat đ ộ ng kh ô ng phải bằng ta y " nghĩa là thiết b ị được thiết kế để được điều khiển v à giữ ở vị trí l àm vi ệ c bằng một hoặc nhiều nguồn bên ngoài. 2) Côngtắctơ thường được thiết kế để hoạt động thường xuyên. 2. 1 . 2 . Côngt ắ ctơ đi ệ n từ C ô ngt ắ ctơ trong đó lực để đóng các tiếp điểm ch í nh thường m ở hoặc m ở các tiếp điểm ch í nh thường đ óng được cung c ấ p từ một nam châm đi ệ n. 2.1.3. Côngtắctơ khí nén Côngtắctơ trong đó l ự c để đóng các tiếp điểm chính thường m ở và mở các tiếp điểm ch í nh thường đóng không sử d ụ ng các phương tiện ho ạ t động bằng điện mà được cung cấp bằng khí nén. 2.1.4. Công t ắctơ đi ệ n - khí nén Côngtắctơ trong đó lực để đóng các tiếp điểm chính thường mở và mở các tiếp điểm chính thường đóng là lực được cung cấp từ thiết bị dùng khí nén được điều khiển bằng các van hoạt động bằng đ iện. 2.1.5. Côngt ắ ctơ có chốt gài (IEV 441-14-34) Côngtắctơ có phần chuyển động bị chặn bằng một chốt gài được đặt trong khoảng từ hành trình trở về đến vị trí nghỉ khi phương tiện tác động bị ngắt điện. Chú thích 1) Việc gài và nhả chốt g à i c ó thể bằng cơ , điện từ, kh í nén, v.v... 2) Do có chốt g à i, côngtắctơ có chốt gài th ự c tế t ồ n tại một vị trí nghỉ thứ hai , v à theo đ ị nh nghĩa của c ô ngtắctơ , th ì nó kh ô ng phải l à một côngtắctơ. Tuy nhiên vì cả ứng dụng v à thiết kế của côngt ắ ctơ có chốt gài đ ề u sát với côngtắctơ t hông thường hơn so với bấ t kỳ loại n à o khác c ủ a kh í cụ đóng cắt, nên c ầ n đ ặ c biệt lưu ý đến y ê u cầu phù hợp với qui định kỹ thuật đối với c ô ngtắctơ khi sử dụng chúng. 2.1.6. Côngtắctơ (hoặc b ộ khởi động) kiểu chân không Côngtắctơ (hoặc bộ khởi động) có các tiếp điểm chính được đóng và m ở trong khoang có độ chân không cao. 2.1.7. Vị trí nghỉ (của côngtắctơ) (IEV 441-16-24) Vị trí mà ph ầ n động của côngtắctơ bị giữ lại khi nam châm điện hoặc thiết bị khí nén của côngtắctơ không có năng lư ợ ng 2.2. Các định nghĩa liên quan đến bộ kh ở i động 2.2.1. Bộ khởi động (IEV 441-14-38) S ự kết hợp m ọ i phương tiện đóng cắt cần thiết để khởi động và dừng động cơ , kết hợp với phương tiện b ảo vệ qu á t ả i thích hợp. 2.2.2. B ộ kh ở i đ ộ ng tr ự c tiếp tr ê n lưới (IEV 441-14-40) B ộ kh ở i đ ộ ng m à đi ệ n á p lưới được nối đến đầu c ự c động cơ ch ỉ qua m ộ t c ấ p . 2.2.3. B ộ khởi động đ ả o chi ề u B ộ khởi đ ộ ng d ù ng để đ ả o chi ề u quay c ủ a đ ộ ng cơ bằng cách đảo dây nối ban đầu của động cơ này trong khi đ ộ ng cơ c ó th ể đang quay. 2.2.4. B ộ khởi động hai chiều Bộ khởi đ ộ ng dùng đ ể đ ả o chi ề u quay của động cơ bằng cách đảo các d â y nối ban đ ầ u của động cơ này chỉ khi động cơ không quay. 2.2.5. Bộ khởi đ ộ ng điện áp giảm thấp Bộ khởi động mà việc nối điện áp lưới đến đầu cực động cơ qua nhiều cấp hoặc bằng cách tăng dần điện áp đặt đến đầu cực. 2.2.5.1. Bộ khởi động sao - tam giác (IEV 441-14-44) Bộ khởi động dùng cho động cơ cảm ứng ba pha sao cho ở trạng thái khởi động thì các cuộn dây stato được nối sao, còn ở trạng thái kết thúc khởi động thì được đổi thành nối tam giác. 2.2.5.2. Bộ khởi động biến áp tự ngẫu (lEV 441-14-45) Bộ khởi động dùng cho động cơ cảm ứng, động cơ này được khởi động bằng một hoặc nhi ề u giá trị điện áp giảm thấp đ ược điều chỉnh từ biến áp tự ngẫu. Chú thích (không đ ề cập trong IEV 441-14-45) Một biến áp tự ngẫu được định nghĩa trong 3.1.2 của IEC 76-1 như sau: "Biến áp trong đó ở ít nhất hai cuộn dây có một phần chung". 2.2.6. Bộ khởi động có bi ế n trở (IEV 441-14-42) Bộ khởi động có sử dụng một hoặc một số điện trở để đạt được các đặc tính qui định về mômen động cơ và giới hạn dòng điện, trong quá trình khởi động. Chú thích (không đ ề c ậ p trong IEV 441-14-42) - Nh ì n chung, một bộ khởi động có biến trở g ồ m ba phần chính có thể được cung cấp dưới dạng thiết bị trọn bộ hoặc dưới dạng thiết bị rời để đấu nối ở nơi sử dụng: khí cụ đóng cắt cơ khí để cấp nguồn cho stato (thường lắp với thiết bị bảo vệ quá tải); (các) đi ệ n tr ở trong m ạ ch r ô to hoặc stato; kh í cụ đóng c ắ t bằng cơ kh í để c ắ t l ầ n lượt (các) điện trở. 2.2.6.1. Bộ khởi động mạch stato có biến trở Bộ khởi động m ạ ch stato có biế n trở dùng cho động cơ l ồ ng sóc, mà trong thời gian khởi động, lần lượt cắt mộ t hoặc một s ố điện trở đặt trước trong mạch stato. 2.2.6.2. B ộ khởi đ ộ ng mạch rôto có biến trở (IEV 441-14-43) B ộ khởi động c ó biến tr ở dùng cho động cơ kh ô ng đồng b ộ rôto dây quấn, mà trong thời gian khởi động, lấn lư ợ t c ắ t m ộ t hoặc m ộ t số điện trở đ ặ t trước trong mạch r ô to . 2.2.7. Bộ khởi động phối hợp (xem hình 3) Thiết bị gồm một bộ khởi đ ộ ng, m ộ t kh í c ụ đóng c ắ t thao t á c từ b ê n ngo à i bằng tay v à m ộ t thiết bị bảo v ệ ngắn mạch được lắp đặt v à đi d â y bên trong m ộ t vỏ b ọ c d à nh riêng . Kh í cụ đóng c ắ t và bảo vệ ngắn mạch có th ể l à b ộ phối hợp c ầ u chảy, có thể là m ộ t cơ c ấ u đó ng cắt với các cầu chảy hoặc một áptômát c ó hoặc không c ó chức n ă ng c á ch ly. Chú thích 1) Vỏ bọc dành riêng là vỏ có kích thước và thiết kế riêng để dùng nó vào tất cả các thử nghiệm. 2) Kh í cụ đóng cắt thao tác bằng tay và thiết bị bảo vệ , ngắn mạch có thể chỉ là một thiết bị và cũng có thể kết h ợ p b ả o vệ quá tải. 2.2.8. B ộ khởi động có bảo vệ Thiết bị gồm một bộ khởi động, một khí cụ đóng cắt bằng tay và một thiết bị bảo vệ ngắn mạch được lắp đặt, đi d â y, có vỏ bọc hoặc không có vỏ bọc theo hướng dẫn của nhà chế tạo bộ khởi động. Chú thích Khí cụ đóng cắt thao tác bằng tay và thiết bị bảo vệ ngắn mạch có thể chỉ là một thiết bị v à cũng có thể kết hợp bảo vệ quá tải. 2.2.9. Bộ khởi động bằng tay (IEV 441-14-39) Bộ khởi động trong đó lực để đóng các tiếp điểm chính là lực được cung cấp riêng biệt bằng tay. 2.2.10. Bộ khởi động điện từ Bộ khởi động trong đó lực để đóng các tiếp điểm ch í nh được cung cấp từ một nam châm điện. 2.2.11. Bộ khởi động thao tác bằng động cơ Bộ khởi động trong đó lực để đóng các tiếp điểm chính được cấp từ động cơ điện. 2.2.12. Bộ khởi động khí nén Bộ khởi động trong đó lực để đóng các tiếp điểm chính được cấp bằng khí nén, không sử dụng phương tiện hoạt động bằng điện. 2.2. 1 3. B ộ khởi động đi ệ n - kh í nén Bộ khởi động trong đó lực để đóng các tiếp điểm ch í nh được cấp bằng khí nén dưới sự điều khiển của các van hoạt động bằng điện. 2.2.14. Bộ khởi động một cấp B ộ khởi động trong đó không có vị trí gia tốc trung gian giữa các v ị tr í ĐÓNG và C Ắ T. Chú thích Đây c ũ ng ch í nh l à b ộ kh ở i động trực tiếp trên lưới 2.2.15. B ộ khởi động hai c ấ p B ộ khởi động trong đó chỉ có một vị trí gia t ố c trung gian giữa c á c vị trí Đ Ó NG v à C Ắ T V í d ụ : B ộ khởi động sao - tam giác là b ộ khởi động hai cấp. 2 .2.16. Bộ khởi động n c ấ p (xem h ì nh 4) (IEV 441-14-41) Bộ khởi động trong đó có (n-1) vị trí gia tốc trung gian giữa các vị trí ĐÓNG và CẮT Ví dụ: Bộ khởi động biến trở ba cấp có hai đoạn điện trở dùng để khởi động. 2.2.17. Bộ nhả hoặc rơle quá tải hoạt động theo nguyên l ý nhiệt, có nhiều cực, tác động trong trường hợp quá tải và c ả trong trường hợp mất pha phù hợp với các yêu cầu quy định. 2.2.18. Bộ nhả hoặc rơle dòng điện giảm thấp (điện áp giảm thấp) Bộ nhả hoặc r ơ le đo lường, tác động tự đ ộ ng khi dòng điện qua nó (hoặc điện áp đặt lên nó) giảm xuống thấp hơn gi á trị định trước. 2.2.19. Thời gian khởi động (của bộ khởi động có biến trở) Khoảng thời gian mà các điện trở khởi động hoặc các phần của điện trở có dòng điện chạy qua. 2.2.20. Thời gian khởi động (của bộ khởi động có biến áp tự ngẫu) Khoảng thời gian mà biến áp tự ngẫu có dòng điện chạy qua. Chú thích cho 2.2.19 và 2.2.20 Thời gian khởi động c ủ a bộ khởi đ ộ ng là ngắn hơn tổng thời gian kh ở i đ ộng động cơ, v ì tổng t hời gian khởi động của động cơ có tính đến giai đoạn gia tốc cuối sau khi thao tác đóng cắt đến vị tr í ĐÓNG. 2.2.21. Chuyển tiếp hở mạch (với bộ khởi động có biến áp tự ngẫu hoặc bộ khởi động sao - tam giác) Mạch điện được bố trí sao cho nguồn cung cấp cho động cơ bị gián đoạn và được nối lại khi chuyển đổi từ cấp này sang cấp khác. Chú thích Giai đoạn quá độ không được coi là một cấp bổ sung. 2.2.22. Chuyển tiếp liền mạch (với bộ khởi động có biến áp tự ngẫu hoặc bộ khởi động sao – tam giác) Mạch điện được bố tr í sao cho nguồn cung cấp cho động cơ không b ị gián đoạn (dù l à nhất thời) khi chuyển từ cấp này sang cấp khác. Chú thích Giai đoạn quá độ không được coi là một cấp bổ sung. 2.2.23. Nhắp Vi ệ c cấp đi ệ n cho m ộ t động cơ hoặc cu ộ n dây nam châm lặp đi lặp lại trong các khoảng thời gian ngắn đ ể đ ạ t được sự d ị ch chuy ể n nh ỏ c ủ a cơ cấu truyền động. 2.2.24. Đ ả o chi ề u V i ệ c d ừ ng hoặc đảo chiều động cơ một c á ch nhanh chóng b ằ ng c á ch đ ả o chi ề u c á c đ ầ u n ố i ban đ ầ u c ủ a độ ng cơ tr o ng l ú c động cơ đang chạy 2.3. Đ ạ i lượng đặc trưng 2.3 . 1 . Đi ệ n á p ph ụ c hồi qu á đ ộ (vi ế t tắt là T.R.V) (IEV 441-17-26) Áp d ụ ng 2.5.34 của Phần 1 và bổ sung như sau: Chú thích 3 (không nằm trong IEV 441-17-26) Trong một côngtắctơ hoặc bộ khởi động chân không, điện á p phục h ồ i quá đ ộ cao nhất có th ể xuất hiện kh ô ng phải ở c ự c mở sớm nhất. 3. Phân loại Điều 4.2 nêu t o àn bộ các dữ liệu c ó thể sử dụng làm ti ê u chí phân loại. 4. Đặc tính của côngtắctơ và bộ khởi động 4.1. Tóm tắt các đặc tính Các đặc t í nh của côngtắctơ hoặc bộ khởi động phải được nêu theo các thuật ngữ dưới đây, trong trường hợp áp dụng c á c thuật ngữ này: loại thiết bị (4.2); giá trị giới hạn và giá trị danh định đối với mạch chính (4.3); loại sử dụng (4.4); mạch điều khiển (4.5); mạch phụ (4.6); các loại và các đặc tính của các bộ nh ả và r ơ le (4.7); phối hợp với thiết bị bảo vệ ngắn mạch (4.8); quá điện áp đóng cắt (4.9); kiểu và các đ ặ c tính của thiết bị chuyển đổi tự đ ộ ng và cơ cấu khống chế gia tốc tự động (4.10); các loại và các đặc tính c ủ a biến áp tự ng ẫ u đú ng cho bộ khởi động có biến áp tự ngẫu hai cấp (4.11): các lo ạ i và các đ ặ c tính của điện trở khởi động dùng cho b ộ khởi động mạch r o to có biến tr ở (4 . 12). 4.2. Loại thiết bị Ph ả i nêu loại thiết b ị như sau (xem thêm đi ề u 5 ) . 4 . 2 . 1 . L oại thiết b ị c ô ngt ắ ct ơ b ộ khởi động trực tiếp tr ê n lưới xoay chi ề u. bộ khởi động sao - tam giác. b ộ khởi động c ó bi ế n á p tự ngẫu hai c ấ p bộ khởi độ ng m ạc h rôto có bi ế n trở b ộ khởi động có bảo vệ hoặc b ộ khởi động phối h ợ p. 4.2.2. S ố cực 4.2.3. Loại dòng điện (xoay chiều hoặc một chiều) 4.2.4. Môi trường cắt (không khí , dầu, khí , chân không, v.v...) 4.2.5. Đi ề u kiện thao tác thiết bị 4.2.5.1. Phương pháp thao tác Ví dụ: bằng tay, điệ n từ , thao tác bằng động cơ , khí nén, điện - khí nén. 4.2.5.2. Phương pháp đi ề u khiển Ví dụ: tự động (bằng đóng cắt dẫn hướng hoặc điểu khiển theo tr ì nh tự); không tự động (như thao tác bằng tay hoặc bằng nút ấn); bán tự động (tức là một phần tự động, một phần không tự động). 4.2.5.3. Phương pháp chuyển đổi đối với các loại bộ khởi động cụ thể Sự chuyển đổi đối với bộ khởi động sao - tam giác, bộ khởi động mạch rôto có biến trở hoặc bộ khởi động có biến áp tự ngẫu có thể thực hiện theo phương pháp tự động, không tự động hoặc bán tự động (xem hình 4 và hình 5). 4.2.5.4. Phương pháp đấu nối đối với các loại bộ khởi động cụ thể Ví dụ: Bộ khởi động có chuyển tiếp hở mạch, bộ khởi động có chuyển tiếp liền mạch (xem hình 5). 4.3. Giá trị giới hạn v à giá tr ị danh định đối v ớ i mạch ch í nh Các giá trị danh định được thiết lập đối với mộ t bộ khởi động hoặc một côngtắctơ phải được qui định phù hợp với các điều từ 4.3.1 đến 4.4 và từ 4.8 đến 4.9, nhưng cũng c ó thể không nhất thiết phải qui định tất cả các giá trị đã liệt kê. Chú thích Các gi á trị danh đị nh được thiết lập đối với bộ kh ở i độn g mạch rôto co biến trở tuy được n ê u trong 4.3.1.2, 4.3 2.3. 4.3.2.4, 4.3.2.6. 4.3.2.7 va 4.3.5.5 nhưng kh ô ng nhất thiết ph ả i qui đ ị nh tấ t c ả c á c giá t rị liệt k ê. 4 . 3 . 1 . Đi ệ n á p danh đ ị nh Côngtắctơ hoặc bộ khởi động được ấn đ ị nh bằng các điện áp danh đ ị nh dưới đây : 4.3.1.1. Điện áp làm việc danh định (U e ) Á p d ụ ng 4.3.1 1 c ủ a Ph ầ n 1. 4.3.1.1.1. Đi ệ n áp l à m vi ệ c danh đ ị nh mạch stato (U es ) Đối với b ộ khởi động mạch rôto c ó bi ế n tr ở, đi ệ n á p l à m việc danh đ ị nh mạch stato l à gi á tr ị đi ệ n áp mà khi kết h ợ p với dòng điện l àm vi ệ c mạch stato danh định th ì mạch đi ệ n stato k ể c ả các kh í c ụ đóng cắt c ó kh í của nó đươc ấn định và mạch n à y liên quan đến khả năng đóng, khả năng cắt , loại chế độ và đặc tính khởi động. Trong mọi trường hợp, điện áp làm việc danh định lớn nhất không , được vượt quá điện áp cách điện danh định tương ứng. Ch ú thích Điện áp làm việc danh định mạch stato được diễn đạt là điện áp giữa các pha. 4.3.1.1.2. Điện áp làm việc danh định mạch rôto (U e r ) Đối với bộ khởi động mạch rôto có biến trở, điện áp làm việc danh định mạch rôto là điện áp mà khi phối hợp với dòng điện làm việc danh định mạch rôto, th ì mạch rôto, kể cả các khi cụ đóng cắt cơ khí của nó, được ấn định và mạch này liên quan đến khả năng đóng, khả năng cắt, loại chế độ và đặc t í nh khởi động. Điện áp làm việc danh định mạch rôto được coi là điện áp đo được giữa các vành trượt, khi mạch rôto hở , động cơ dừng và stato được cấp điện áp danh định của nó. Điện áp làm việc danh định mạch rôto chỉ đặt vào trong thời gian ngắn trong quá trình khởi động. Vì vậy, cho phép điện áp làm việc danh định mạch r ô to vượt quá 100% điện áp cách điện danh định mạch rôt o . Điện áp lớn nhất giữa các phần mang điện khác nhau trong mạch rôto của bộ khởi động (ví dụ khi cụ đóng c ắ t, điện trở, các bộ phận đấu nối, v.v...) sẽ thay đổi và có thể tính đến các thực tế này để lựa chọn và bố trí thiết bị. 4.3.1.2. Điện áp cách điện danh định (U i ) Áp dụng 4.3.1.2 của Ph ầ n 1. 4.3.1.2.1. Điện áp cách điện danh định mạch stato (U is ) Đối với bộ khởi động mạch rôto có biến trở, điện áp cách điện danh định mạch stato là giá trị điện áp được ấn đ ị nh cho c á c thiết bị lắp ở ngu ồ n cung cấp của s tato cũng như cụm mà thiết bị là bộ phận hợp thành mà tại điện áp đó các thử nghiệm điện môi và chiều dài đường rò lấy làm căn cứ. Nếu không có qui đ ị nh nào khác, thì điện áp cách đi ệ n danh định mạch stato là giá tr ị điện áp làm việc d anh đ ị nh mạch stato lớn nhất c ủ a bộ kh ở i đ ộ ng. 4 3.1.2.2 . Đi ệ n á p c á ch đi ệ n danh đ ị nh mạch r ô to (U ir ) Đ ối với b ộ khởi động mạch rôto có biến tr ở, đi ệ n á p c á ch đi ệ n danh đ ị nh mạch rôto là giá tr ị đi ệ n áp được ấn định cho c á c thiết bị l ắ p trong mạch r ô to c ũ ng như c ụ m m à thiết b ị là b ộ ph ậ n h ợ p th à nh (các các chi tiết đấu nối, điện trở, vỏ bọc) mà tại điện áp đó các thử nghiệm điện môi và chiều dài đường rò lấy làm căn cứ. 4 . 3 . 1 . 3 . Điện áp chịu xung danh đ ị nh (U imp ) Áp dụng 4.3 . 1.3 c ủ a Ph ầ n 1 4.3.1.4. Đi ệ n á p khởi động danh đ ị nh c ủ a b ộ khởi động c ó bi ế n á p t ự ng ẫ u Đi ệ n á p khởi động của b ộ khởi động có bi ế n á p tự ngẫu là đi ệ n áp giảm th ấ p lấy từ bi ế n áp. Giá trị ưu t iên của đi ệ n á p khởi động danh đ ị nh là 50% , 65% , 80% của điện áp làm việc danh định. 4.3.2. Dòng đi ệ n hoặc c ô ng su ấ t Dòng điện của bộ khởi động hoặc côngtắctơ được xác đ ị nh như sau: Chú thích Với bộ khởi động sao – tam giác, dòng điện này liên quan đến n ố i tam giác và, với bộ khởi động mạch rôto có biến trở hoặc bộ khởi động có biến áp tự ngẫu hai cấp. Dòng điện này liên quan đến vị trí ĐÓNG. 4.3.2.1. D ò ng điện nhiệt qui ước trong không khí lưu thông tự do ( l th ) Áp dụng 4.3.2.1 của Ph ầ n 1. Dòng điện nhiệt qui ước trong hộp kín ( l the ) Áp dụng 4.3.2.2 của Phần 1. 4.3.2.3. Dòng điện nhiệt qui ước trong mạch stato (l ths ) Dòng điện nhiệt qui ước trong mạch stato của một bộ khởi động có thể là d ò ng điện trong không khí lưu thông tự do l ths hoặc dòng điện trong hộp kín, tương tự như điều kiện nêu trong 4.3.2.1 và 4.3.2.2. Đối với bộ khởi động mạch r ô to có biến trở, dòng điện nhiệt mạch st a to là dòng điện lớn nhất mà bộ khởi động có thể mang trong chế độ tám giờ (xem 4.3.4.1) mà độ tăng nhiệt của một số bộ phận của nó không vượt quá các giới hạn qui định trong 7.2.2 khi thử nghiệm theo 8.3.3.3. 4.3.2.4. Dòng điện nhiệt qui ư ớc trong mạch rôto ( l thr ) Dòng điện nhiệt qui ước trong mạch rôto của một bộ khởi động có thể là dòng trong không kh í lưu thông tự do l th r hoặc dòng trong hộp k í n l t h e r , tương t ự như đi ề u kiện nêu trong 4.3.2.1 và 4. 3 .2.2. Đối với bộ khởi động mạch r ô to có biến trở, dòng điện nhiệt mạch rôto là dòng điện lớn nhất mà các bộ phận của b ộ khởi động do c ó dòng điện mạch rôto ch ạ y qua ở vị trí ĐÓNG, nghĩa là sau khi đã loại,bỏ các điện trở , có thể mang trong chế đ ộ tám giờ (xem 4.3.4.1) mà độ tăng nhi ệ t không vư ợ t quá các giới han qui định trong 7.2.2 khi thử nghiệm theo 8.3.3.3. Ch ú thích 1 Đối với các thành phần (kh í c ụ đóng c ắ t , c á c chi tiêt đấu n ố i , điện tr ở ) có dòng điện ch ạ y qua ở vị trí Đ ÓNG l à kh ô ng đ áng kể th ì cần được chứng tỏ rằng đối v ới chế đ ộ danh đ ị nh (xem 4.3.4) được nh à ch ế tạo qui đ ị nh th ì gi á tr ị tích ph â n không l à m cho độ t ă ng nhiệt cao hơn độ t ă ng nhiệt nêu trong 7.2.2 . Ch ú th í ch 2 : Khi c ó điện tr ở l ắ p s ẵ n t rong b ộ khởi động, ph ả i t í nh đ ế n đ ộ tăng nhi ệ t 4. 3.2.5 . D ò ng điện l à m vi ệ c danh đ ị nh (l 0 ) hoặc công suất l à m việc danh đ ị nh Dòng điện l à m việc danh đ ị nh của m ộ t côngtắctơ hoặc m ộ t b ộ khởi động là dòng điện do nhà ch ế tạo ấn định, có tính đến điện á p làm việc danh định (xem 4.3.1.1), dòng điện nhiệt qui ư ớc trong không khí lưu thông tự do hoặc trong hộp kín, dòng điện danh định của rơle quá tải, t ầ n số danh định (xem 4.3.3), chế độ danh định (xem 4.3.4), loại sử dụng (xem 4.4) và loại hộp bảo vệ, nếu có. Trong trường hợp thiết bị dùng để đóng cắt trực tiếp động c ơ riêng biệt, việc chỉ ra dòng điện làm việc danh định có thể được thay thế hoặc bổ sung bằng cách chỉ ra công suất đầu ra danh định lớn nhất tại điện áp làm vi ệ c danh định đang xem xét của động cơ sử d ụ ng các thiết bị này. Nhà ch ế tạo phải s ẵ n sàng cung cấp quan hệ được thừa nhận giữa dòng điện và công suất. Đối với bộ khởi động, dòng điện làm việc (I e ) là dòng điện khi bộ khởi động ở vị tr í ĐÓNG. 4.3.2.6. Dòng điện làm việc danh định mạch stato (l e s ) hoặc c ô ng suất làm việc danh định mạch stato. Đối với bộ khởi động mạch r ô to có biến tr ở, dòng điện làm việc danh định mạch stato là dòng điện theo qui định của nhà chế tạo, có tính đến dòng điện danh định của rơle quá tải lắp trong bộ khởi động này, điện áp làm việc da n h định mạch stato (xem 4.3.1.1.1), dòng điện nhiệt trong không khí lưu thông tự do hoặc trong hộp kín qui ước, tần số danh định (xem 4.3.3), chế độ danh định (xem 4.3.4), đặc tính khởi động (xem 4.3.5.5) và kiểu vỏ bọc bảo vệ. Có thể phải thay chỉ thị dòng điện làm việc danh định mạch stato bằng chỉ thị công suất đầu ra danh định lớn nhất tại điện áp làm việc danh định đang xem xét của động cơ sử dụng các phần tử mạch stato của bộ khởi động này. Nhà chế tạo phải sẵn sàng cung cấp quan hệ được thừa nhận giữa công suất động cơ và dòng điện mạch stato. 4.3.2.7. Dòng điện làm việc danh định mạch rôto (l e r ) Đối với bộ khởi động mạch rôto có bi ế n trở, dòng điện làm việc danh định mạch rôto là dòng điện do nhà chế tạo ấn định có tính đến điện áp làm việc danh định của mạch rôto (xem 4.3.1.1.2), dòng điện nhiệt mạch rôto trong không kh í lưu thông tự do hoặc trong hộp kín qui ước, tần số danh định (xem 4.3.3) , chế độ danh định (xem 4.3.4), đặc tính khởi động (xem 4.3.5.5) và kiểu vỏ bọc bảo vệ. D ò ng đi ệ n làm việc danh định mạch r ô to là dòng điện chạy trong mạch nối đến rôto khi nối tắt biến tr ở ở giai đo ạ n cuối v à động cơ chạy đầy tải va sta t o được cung cấp điện áp và t ầ n s ố danh định của nó. Đối với các động cơ có điện áp làm việc danh định mạch rôto đang kh ả o sát , khi mạch rôto c ủ a b ộ khởi động mạch r ô to có biến tr ở với thông s ố danh đ ị nh riêng, ngoài vi ệ c chỉ ra dòng điện làm vi ệ c danh đ ị nh có th ể còn bổ sun g công suất đ ầ u ra danh đ ị nh lớn nh ấ t c ủ a động cơ m à các thành ph ầ n của b ộ khởi động (khí cụ đóng cắt, c á c b ộ ph ậ n đ ầ u n ối, điện tr ở ) l à thích h ợ p . Trong thực tế công su ấ t n ày thay đổi theo mômen đo ạ n gãy dự kiến v à do đ ó c ó t í nh đ ế n đ ặ c t í nh kh ở i đ ộ ng (xem 4.3.5.5). 4.3.2.8. D ò ng điện không gián đo ạ n danh đ ị nh (l u ) Áp d ụ ng 4.3.2.4 của Ph ầ n 1. 4.3.3. T ầ n s ố danh định Áp dụng 4.3.3 của Phần 1. 4.3.4. Chế đ ộ danh đ ị nh Áp dụng 4.3.4 c ủ a Ph ầ n 1 4.3.4.1. Ch ế độ tám giờ (chế độ liên tục) Áp dụng 4.3.4.1 của Ph ầ n 1 và có một số bổ sung như sau: Đối với bộ khởi động sao - tam giác, bộ khởi động có biến áp tự ngẫu hai cấp, hoặc bộ khởi động mạch rôto có biến trở, chế đ ộ tám giờ là chế độ mà bộ khởi động ở vị trí ĐÓNG và các tiếp điểm chính của khí cụ đóng cắt nào hình thành chế độ tám giờ th ì tiếp điểm đó đóng ở vị trí của nó, và được duy trì ở trạng thái đóng tr o ng khi từng tiếp điểm mang dòng điện ổn định trong thời gian dài, đủ để bộ khởi động đạt đến cân bằng nhiệt, nhưng không quá tám giờ, mà không bị cắt dòng điện. 4.3.4.2. Chế độ không gián đoạn Áp dụng 4.3.4.2 của Phần 1 và bổ s u ng như sau: Đối với bộ khởi động sao - tam giác, bộ khởi động có biến áp tự ng ẫ u hai cấp hoặc bộ khởi động mạch r ô to có biến trở, chế độ không gián đoạn là chế độ mà bộ khởi động ở vị trí ĐÓNG và các tiếp điểm chính của khí cụ đóng cắt nào hình thành chế độ không gián đoạn th ì tiế p điểm đó đóng ở vị trí của nó, và được duy trì ở trạng thái đóng không gián đoạn trong khi từng tiếp điểm mang dòng điện ổn định trong thời gian nhiều hơn tám giờ (nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm). 4.3.4.3. Chế độ gián đoạn hoặc gián đoạn chu kỳ Áp dụng 4.3.4.3 của Phần 1 và bổ sung như sau: Đối với bộ khởi động điện áp giảm thấp, chế độ gián đoạn hoặc gián đoạn chu kỳ là chế độ mà bộ khởi động ở vi trí Đ Ó NG và các tiếp điểm ch í nh của khí cụ đóng cắt nào h ì nh thành chế độ này thì được giữ ở tr ạ ng thái đóng trong các khoảng thời gian có liên quan nhất định đến thời gian ở chế đ ộ không tải, cả hai giai đo ạ n này đ ề u quá ngắn không đủ để cho phép bộ khởi động đ ạ t được cân bằng nhiệt. Ưu tiên c á c loại ch ế đ ộ gi á n đo ạ n sau đối với c ô ngtắctơ: 1 , 3 , 12 , 30 , 120 , 300 v à 1 200 (chu kỳ l à m việc mỗi giờ), đối với bộ khởi động: 1, 3, 12 v à 30 (chu k ỳ l à m vi ệ c mỗi giờ ) chú ý rằng một chu kỳ l à m việc là một chu kỳ hoàn chỉnh gồm một thao tác đóng và một thao tác mở. Đ ố i v ớ i bộ khởi động, một chu kỳ thao tác gồm khởi động , ch ạ y đ ế n đ ủ t ố c đ ộ r ồ i c ắ t động cơ khỏi nguồn . Ch ú thích Trong trường h ợ p b ộ kh ở i đ ộ ng d ù ng cho ch ế đ ộ gi á n đo ạ n, s ự kh á c nhau gi ữ a h ằ ng số thời gian nhiệt của rơle qu á t ả i v à đ ộ ng cơ c ó th ể l à m cho vi ệ c bảo vệ qu á t ả i c ủ a rơle nhi ệ t l à kh ô ng t hích h ợ p. Do đó , đối với hệ t hống dùng cho chế độ gián đo ạ n, vấn đ ề bảo vệ quá tải phải được t hỏa thu ậ n giữa người sử dụng v à nh à chế t ạ o . 4.3.4.4 . Chế độ nhiệt Á p dụng 4.3.4.4 của Phần 1 4. 3.4. 5 . Chế đ ộ chu kỳ Áp dụng 4.3.4.5 của Phần 1. 4.3.5 Đ ặ c t í nh quá tải và đ ặ c t í nh tải b ì nh thường Áp dụng 4.3.5 của Phần 1 và có bổ sung như sau: 4.3.5.1 Khả năng chịu dòng điện quá tải đóng c ắ t động cơ Đối với côngtắctơ, các yêu c ầ u để thoả mãn điều kiện này được nêu trong 7.2.4.4. 4.3.5.2. Khả năng đóng danh định Đối với các loại sử dụng khác nhau (xem 4.4), các yêu cầu được n ê u trong 7.2.4.1. Khả năng đóng và cắt danh định chỉ có hiệu lực khi côngtắctơ hoặc bộ khởi động làm việc phù hợp với các yêu c ầ u nêu trong 7.2.1.1 và 7.2.1.2. 4.3.5.3. Khả năng cắt danh định Đối với các loại sử dụng khác nhau (xem 4.4), các yêu cầu được nêu trong 7.2.4.1. Khả năng đóng và cắt danh định chỉ có hiệu lực khi côngtắctơ hoặc bộ khởi động làm việc phù hợp với các yêu cầu nêu trong 7.2.1.1 và 7.2.1.2. 4.3.5.4. Khả năng thao tác qui ước Khả năng thao tác qui ước là chuỗi các thao tác đóng và cắt qui định trong 7.2.4.2. 4.3.5.5 . Đặc t í nh khởi độ n g và hãm của bộ k hởi động (xem hình 6) Các điều kiện làm việc điển hình đối với bộ khởi động g ồ m: a) một chiều quay, với động cơ được ngắt điện trong khi đang ch ạ y ở điều kiện làm việc bình thường (loại sử d ụ ng AC-2 và AC-3) b) hai chi ề u quay, nhưng chiều quay th ứ hai được th ự c hiện sau khi bộ khởi động b ị ngắt điện và động cơ được hãm ho à n to à n (lo ạ i sử dụ ng AC-2 va AC-3). c ) một chiều quay ho ặ c hai chiều quay như trong đi ể m b) nhưng thỉnh tho ả ng có thế nh ắ p . Với điều kiện làm việc này thường sử dụng bộ khởi động trực tiếp trên lưới (lo ạ i sử dung AC-3) d) một chi ề u quay thư ờ ng xuyên nh ắ p . Với ch ế đ ộ n à y thư ờ ng xuyên sử d ụ ng b ộ khởi đ ộ ng trên lưới (loại sử d ụ ng AC-4); e) m ộ t hoặc hai ch iều quay nhưng th ỉ nh thoảng có thể có đ ả o chi ề u để dừng đ ộ ng cơ , bộ ph ậ n đảo chiều n à y, nếu c ó, được lắp với điện trở hãm ở mạch r ô to (b ộ khởi động đ ả o chi ề u c ó hãm) . Với điều kiện làm việc này thường s ử dụng b ộ khởi đ ộ ng mạch rôto có biến tr ở (lo ạ i sử d ụ ng AC-2): f) hai chi ề u quay, nhưng có thể đảo dây nối nguồn đến động cơ trong khi động cơ đang chạy theo chi ề u thứ nhất (đảo chi ề u) để động cơ quay theo chiều khác, và có thể cắt điện động cơ đang chạy ở điều kiện bình thường. Với đi ề u kiện làm việc này , thường sử dụng bộ khởi động đảo chiều trực tiếp tr ê n lưới (loại sử dụng AC-4). Nếu không có qui định nào khác, bộ khởi động phải được thiết kế dựa trên đặc t í nh khởi động động cơ tương ứng với kh ả năng đóng nêu trong bảng 7. Khả năng đóng bao gồm cả d òng điện kh ở i động quá độ và dòng điện khởi động ổn định của đại đa số các động cơ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, dòng điện kh ở i động đối với m ộ t số động cơ lớn có thể đạt giá trị đỉnh tương ứng với hệ số công suất thấp h ơ n đáng kể so với hệ số công suất được qui định đối với mạch thử nghiệm trong bảng 7. Trong các trường hợp này, dòng điện làm việc của côngtắctơ hoặc khởi động từ cần được giảm đến giá trị thấp hơn giá trị danh định của nó để không vượt quá khả năng đóng của côngtắctơ hoặc bộ khởi động. 4.3.5.5.1. Đặc t í nh khởi động của bộ khởi động mạch rôto có biến trở Phải phân biệt giữa các dòng điện và các điện áp trong mạch rôto và mạch stato của động cơ vành trượt. Tuy nhiên, sự thay đổi các giá trị dòng điện trong mạch rôto và mạch stato do thay đổi các bước của quá trình khởi động có tỷ lệ xấp xỉ nhau trong điều kiện làm việc bình thường. Các đặc trưng của mạch r ô to được xác định chủ yếu như sau: U er Điện áp làm việc danh định mạch rôto; l er Dòng điện làm việc danh định mạch rôto; Z r Trở kháng đặc trưng của rôto của động cơ cảm ứng có vành trượt ở điện xoay chiều; trong đ ó Z r = I 1 dòng điện trong mạch rôto ngay trước khi loại bớt một phần điện trở; l 2 dòng điện trong mạch rôto ngay sau khi loại bớt một phần điện trở: l m = 1/2 (I 1 + I 2 ); T e mô m en làm vi ệ c d anh đ ị nh của động cơ: t s thời gian khởi động ( xem 2 . 2.19): k độ khắc nghiệt của khởi động = Th ừ a nh ậ n r ằ ng nhi ề u ứng d ụ ng của b ộ khởi động mạch rôto c ó bi ế n tr ở có c á c yêu c ầ u khởi động rất đặc trưng m à c á c y ê u c ầ u n à y không ch ỉ d ẫ n đ ế n s ố c ấ p khởi động v à I 1 , I 2 khác nhau m à còn dẫn đến các giá tr ị l 1 v à I 2 khác nhau đối với các đoạn điện trở riêng rẽ. V ì v ậ y không c ầ n c ố g ắ ng hạ bớt các tham s ố tiêu chuẩn, mà cần lưu ý các yếu tố dưới đây: đối với phần lớn các ứng dụng, s ố cấp khởi động từ hai đến sáu là đủ, tuỳ thuộc váo mômen tải, quán tính và độ khắc nghiệt mà qu á trình khởi động yêu cầu; các đoạn điện trở cần được thiết kế để có đủ các thông số đặc trưng về nhiệt liên quan đến thời gian khởi đ ộng của thiết bị truyền động dựa tr ê n các giá trị về m ô men tải, quán tính tải. 4.3.5.5.2. Các điều kiên tiêu chuẩn để đóng và cắt theo đặc tính khởi động đối với các bộ khởi động mạch rôto có biến trở Các đi ề u kiện này được cho trong bảng 7 và áp dụng cho chế độ khởi động có mômen khởi động lớn (để chọn khí cụ đ ó ng cắt cơ khí, xem h ì nh 4). Chú thích Các điều kiện để khởi động với toàn bộ mômen và một nửa mômen đang được xem xét. Các đi ề u kiện để đóng và cắt được cho trong bảng 7 dùng cho loại sử dụng AC-2 được coi là tiêu chuẩn. Mạch điện của bộ k h ởi động phải được thiết kế sao cho các khí cụ đóng cắt điện trở mạch rôto mở trước hoặc mở gần như đ ồ ng thời với thời điểm mở các khí cụ đóng cắt mạch stato. Ngoài ra, khí cụ đóng cắt mạch stato phải phù hợp với các yêu cầu của loại sử dụng AC-3. 4.3.5. 5 .3 Đặc tính khởi động của bộ khởi động c ó biến áp tự ngẫu hai cấp Nếu không có qui định nào khác, bộ khởi động có biến áp tự ngẫu và đặc biệt là các biến áp tự ngẫu phải được thiết kế theo các điều kiện mà thời gian khởi động (xem 2.2.20) ỏ tất cả các loại chế độ (xem 4.3.4) không vượt quá 15 s. S ố chu kỳ khởi động mỗi giờ được lấy bằng số quãng thời gian giữa các lần khởi động, trừ trường hợp hai chu kỳ làm việc tiến hành liên tiếp trong thời gian ngắn, bộ khởi động và biến áp tự ngẫu phải được làm mát về nhiệt độ môi trường trước khi tiến hành các lần khởi động tiếp theo. Nếu có yêu c ầ u thời gian khởi động vượt quá 15 s, thì phải được thoả thuận giữa người sử dụng và nhà chế tạo. 4.3.6. Dòng đ iện ngắn mạch có điều kiện danh định Áp dụng 4.3.6.4 của Phần 1. 4.4. Loại sử dụng Áp d ụ ng 4 . 4 c ủ a Phần 1 và c á c bổ sung dưới đ â y: Lo ạ i sử d ụ ng đ ược nêu trong Ph ầ n 1 là các lo ạ i s ử dụng tiêu chuẩn đ ố i với côngtắctơ và b ộ khởi động . M ọ i lo ạ i sử dụng kh á c ph ả i d ự a trên thỏa thuận giữa người sử d ụ ng v à nh à ch ế t ạ o , tuy nhiên thông tin cho trong catalog của nhà ch ế tạ o hoặc trong bỏ thầu c ũ ng c ó thể được coi l à m ộ t thỏa thuận. Mỗi loại sử d ụ ng được đ ặ c trưng bằng các giá tr ị dòng điện điện áp h ệ số công suất hoặc h ằ ng s ố th ờ i gian và c á c d ữ li ệ u khác trong bảng 7 và b ả ng 8 và bằng các điều kiện thử nghi ệ m quy định trong tiêu chuẩn này. Đối với c á c côngtắctơ hoặc b ộ kh ở i đ ộ ng được xác định bằng lo ạ i sử dụng c ủ a chúng th ì không c ầ n c ó qui định riêng v ề kh ả năng đ ó ng v à c ắ t danh đị nh nếu các gi á tr ị này ph ụ thuộc trực tiếp vào lo ạ i sử d ụ ng như cho trong bảng 7. Điện áp dùng cho mọi lo ạ i sử d ụ ng là điện áp làm việc danh định của côngt ắ ctơ ho ặ c bộ khởi động, trừ bộ khởi động mạch rôto có biến trở phải là điện áp làm việc danh định mạch stato. Tất cả các b ộ khởi động trực tiếp tr ê n lưới đ ề u thuộc một trong số loại sử dụng sau đây: AC-3, AC-4, AC-7b, AC-8a và AC-8b. Tất cả các b ộ khởi động sao - tam giác và có biến áp tự ngẫu hai cấp đ ề u thuộc loại sử dụng AC-3. Bộ khởi động mạch rôto có biến trở thuộc loại sử dụng AC-2. 4.4.1. Ấ n định các loại sử dụng theo kết quả thử nghiệm a) Côngtắctơ hoặc bộ khởi động đã qua thử nghi ệ m của một loại sử dụng, hoặc ở sự kết hợp các tham số nào đó (như dòng điện và điện áp làm việc lớn nhất, v.v...) thì có thể được ấn định cho các loại sử dụng khác mà không cần thử nghiệm, với điều kiện là các tham số thử nghiệm như dòng điện, điện áp, hệ số công suất, hằng s ố thời gian, số chu kỳ làm việc, số lần đóng và cắt trong bảng 7 và bảng 8, mạch điện thử nghiệm để ấn định các loại sử dụng, không được khắc nghiệt hơn các tham số và mạch điện của t hử nghiệm mà côngtắctơ và bộ khởi động đã qua thử nghiệm, và độ tăng nhiệt được kiểm tra tại dòng điện không nhỏ hơn dòng điện làm việc danh định được ấn định cao nhất trong chế độ làm việc liên tục. Ví dụ, khi thử nghiệm cho loại sử dụng AC-4, một côngtắctơ có thể được ấn định là loại sử dụng AC-3 với điều kiện là l e đối với AC-3 không lớn hơn 1,2 l e với AC-4 ở cùng điện áp làm việc danh định. 2) Các côngtắctơ DC-3 và DC-5 được coi là có khả năng đóng và cắt các tải khác với khả năng mà chúng được thử nghiệm, nếu: dòng điện và điện áp danh định không lớn hơn các giá trị l e và U e qui định; năng lượng dự trữ J theo tải thực nhỏ hơn hoặc bằng năng lượng dự trữ J c theo tải mà chúng được thử nghiệm. Các giá trị năng lượng dự trữ theo mạch thử nghiệm là: Loại sử dụng Năng lượng dự trữ J c DC-3 DC-5 0 , 005 25 x U e x l e 0 , 031 5 x U c x l e Các hằng s ố 0 , 005 25 và 0 , 031 5 đ ược rút ra từ: J c = 1/2 Ll 2 trong đó hằng số thời gian được thay bằng: 2,5 x 10 - 3 s (DC-3) và: 15 x 10 - 3 s (DC-5) và trong trư ờ ng hợp U = 1,05 U e , I = 4 l e và L là độ tự cảm của mạch thử nghi ệ m. (Xem bảng 7 của tiêu chuẩn này). B ả ng 1 Các loại sử dụng Loại dòng điện Loại sử dụng Các ứng dụng điển hình Xoay chi ề u AC-1 Tải điện cảm nhỏ hoặc tải không điện cảm, lò điện trở AC-2 Động cơ vành trư ợ t: khởi động, cắt điện AC-3 Động cơ lồng sóc: khởi động, cắt điện động cơ khi đang ch ạ y 1) AC-4 Đ ộ ng cơ lồng sóc: khởi động, đảo chi ề u, nh ắ p AC-5a Đ ó ng c ắ t c á c mạch điều khiển đ è n phóng điện A C-5b Đóng cắt các đèn sợi đốt AC-6a Đ ó ng c ắ t m á y bi ế n á p AC-6b Đ ó ng cắt dãy tụ đ iện AC-7a 3) T ả i điện cam nhỏ d ù ng cho c á c thiết bị trong gia đ ì nh v à các m ụ c đích tương t ự AC-7b 3) Tải động cơ dùng trong-gia đ ì nh AC-8a Đi ề u khiển động cơ máy nén làm l ạ nh kiểu kín 2 ) có b ộ nhả quá tải ph ụ c h ồ i bằng tay AC-8b Đi ề u khiển đ ộ ng c ơ máy nén l à m l ạ nh kiểu kín 2) có b ộ nhả quá tải ph ụ c h ồ i tự động Một chiều DC-1 Tải điện cảm nhỏ hoặc không điện cảm, lò điện trở DC-3 Động cơ kích thích song song: khởi động, đảo chiều, nhắp Hãm động năng động cơ điện một chi ề u DC-5 Động cơ kích thích nối tiếp: khởi động, đảo chi ề u, nhắp Hãm động năng động c ơ điện một chiều DC-6 Đóng cắt các bóng đèn sợi đốt 1) Loại AC-3 có thể sử dụng trong chế độ thỉnh thoảng nhắp hoặc đảo chiều trong thời gian giới hạn như th ờ i gian đặt chế độ cho máy, trong thời gian gi ớ i hạn này, số lượng các thao tác không nên vượt quá 5 lần trong một phút hoặc không quá 10 lần trong 10 min. 2 ) Động cơ nén chất làm lạnh gắn kín là kết hợp của một động cơ và một máy nén, cả hai được bọc trong cùng một vỏ g ắ n k í n, không có trục lộ ra ngoài hoặc không đệm k í n trục, động c ơ làm việc trong chất làm lạnh. 3) Đối với AC-7a và AC-7b, xem IEC 1095. 4.5. Mạch đi ề u khiển Áp dụng 4.5 của Ph ầ n 1. 4.6. Mạch phụ Áp dụng 4 . 6 của Phần 1. 4.7. Đặc tính của các bộ nhả hoặc rơle (rơle quá tải) Chú thích Trong ph ầ n còn lại của tiêu chuẩn này, từ "rơle quá tải" được áp dụng như nhau đối với rơle quá tải hoặc bộ nhả quá tải. 4.7.1. Tóm tắt các đặc tính Các đặc tính c ủ a b ộ nh ả hoặc rơle ph ả i được nêu theo các thuật ngữ dưới đây , n ế u áp dụng: l o ạ i b ộ nh ả ho ặ c rơle (xem 4.7 2). các giá trị đặc trưng (xem 4 . 7 . 3 ) việc ấ n định v à các giá trị đặt dòng điện c ủ a bộ nhả quá tải (xem 4.7.4). đặc tính thời gian - dòng điện của bộ nhả qu á tải (xem 4.7.5); ảnh hưởng c ủ a nhi ệ t độ không kh í m ô i trường (xem 4.7.6). 4.7.2. Các loại b ộ nh ả hoặc rơle 1) B ộ nh ả có cu ộ n dây song song (tác động song song). 2) Bộ nhả hoặc rơle tác động khi dòng điện giảm thấp hoặc điện áp giảm thấp. 3) Rơle quá tải có thời gian trễ, thời gian trễ của rơ le là: a) độc lập với tải trước (ví dụ: rơle qu á tải từ có thời gian trễ); b) phụ thuộc vào tải trước (ví dụ: rơle quá tải nhiệt); c) phụ thuộc vào tải trước (v í dụ rơle quá tải nhiệt) và cũng nhạy với mất pha (xem 2.2.17). 4) Bộ nhả hoặc rơle quá dòng tác động tức thời (nếu áp dụng). 5) Các bộ nhả hoặc rơle khác (ví dụ: rơle nhạy với mất pha, rơle điều khiển kết hợp với thiết bị để bảo vệ nhiệt của bộ khởi động). Chú thích Các loại nêu trong điểm 4) và 5) đòi hỏi có thoả thuận giữa người sử dụng và nhà chế tạo theo từng ứng dụng cụ thể. 4.7.3. Các giá trị đặc trưng 1) Bộ nhả có cuộn d â y song song, b ộ nhả hoặc rơle tác động khi điện áp giảm thấp (dòng điện giảm thấp): 2) điện áp (dòng điện) danh định; 3) t ầ n số danh định; 4) điện áp (dòng điện) tác động. 2) Rơle quá tải: việc ấn định và các gi á trị đặt dòng điện (xem 4.7.4); tần số danh định, nếu cấn (ví dụ trong trường hợp rơle quá tải làm việc thông qua bi ế n d ò ng); đặc t í nh thời gian - dòng điện (hoặc dải đ ặ c tính), nếu cần; lo ạ i tác đ ộ ng theo phân lo ạ i trong bảng 2 , hoặc thời gian tác động lớn nhất, tính bằng gi â y, trong các điều ki ệ n qui đ ị nh của 7.2 . 1 . 5 . 1 bảng 3 , c ộ t D khi thời gian này lớn hơn 30 s s ố c ự c: b ả n ch ấ t c ủ a rơle nhi ệ t , t ừ hoặc bán dẫn B ả ng 2 Lo ạ i tác độ ng c ủ a c á c rơ le qu á t ả i b á n dẫn , t ừ c ó thời gian tr ễ, nhi ệ t Loại t á c đ ộng Thời gian tác động T p , t í nh bằng gi â y, trong điều kiện qui đị nh c ủ a 7.2.1.5.1. b ả ng 3 , cột D 10A 10 20 30 2 <> P 10 4 <> P 10 6 <> P 20 9 <> P 30 Chú thích 1) T ù y thuộc v à o b ả n chất c ủ a rơle , điều kiện tá c đ ộ ng được cho trong 7.2.1.5; 2) Trong trường hợp bộ khởi động mạch rôto có bi ế n tr ở, rơle quá tải t hường được mắc trong mạch stato. Ch í nh v ì v ậ y, không thể bảo vệ có hi ệ u qu ả mạch rôto và đ ặ c biệt là các điện trở (nh ì n chung dễ hỏng hơn bản thân rôto hoặc kh í c ụ đóng cắt trong trường h ợ p có s ự cố khởi động); việc bảo v ệ mạch rôto c ầ n được thoả thu ậ n ri ê ng giữa người sử d ụ ng và nhà chế t ạ o (xem trong 7.2.1.1.3); 3) Trong t rường hợp b ộ khởi đ ộ ng có biến áp tự ngẫu hai cấp, v ì biến áp tự ngẫu khởi động thường chỉ thiết kế để sử dụng trong thời gian khởi dộng, nên rơle quá t ả i không đủ khả năng b ả o vệ trong trường hợp có sự cố khởi động. Vi ệ c b ả o vệ biến áp t ự ng ẫ u cần được thoả thu ậ n riêng giữa người sử d ụ ng và nh à chế t ạ o (xem 7.2.1.1.4). 4) Giá trị giới hạn thấp hơn của T p được chọn để tính đến các đ ặ c t í nh phát nhiệt và dung sai ch ế tạo khác nhau. 4.7.4. Việc ấn định và các giá trị đ ặ t dòng điện của rơle quá tải Các rơle quá tải được ấn định bởi dòng điện đặt của nó (với giá trị giới hạn cao nhất và thấp nhất của dải dòng đ i ện đặt, nếu điểu chỉnh được) và loại tác động của rơle. Dòng điện đặt (hoặc dải dòng điện đặt) phải được ghi nhãn trẽn các rơle. Tuy nhiên, nếu d ò ng điện đặt chịu ảnh hưởng của các đi ề u kiện sử dụng hoặc các yếu t ố khác mà không thể dễ dàng ghi nhãn trên rơle thì rơ l e hoặc các bộ phận có thể đổi chỗ cho nhau của rơle (ví dụ phần tử đốt nóng, cuộn dây tác động hoặc biến dòng) phải được đánh số mang nhãn nhận biết để có thể có các thông tin liên quan từ nhà chế tạo hoặc từ catalog hoặc từ các dữ liệu đi kèm với bộ khởi động. Trong trư ờ ng hợp các rơ l e quá tải hoạt động qua biến đòng, việc ghi nhãn có thể theo dòng điện sơ cấp của biến dòng mà qua đó cung cấp đến rơle hoặc theo dòng điện đặt của các rơle quá tải. C ả hai trư ờ ng hợp đ ề u phải nêu tỷ s ố biến d òng. 4.7.5. Đặc t í nh thời gian - dòng điện của rơle quá tải Các đ ặ c tính thời gian - dòng điện điển hình phải được cho dưới dạng đường cong do nhà ch ế tạo cung cấp. Các đường cong phải chỉ ra thời gian tác động l à bao nhi ê u nếu bắt đ ầ u từ trạng thái nguội (xem 4. 7.6) , s ự thay đổi theo dòng điện lên đến giá tr ị ít nhất bằng 8 lần dòng điện ở chế đ ộ đầ y tải của động cơ m à với gia tr ị này rơle đư ợ c sử d ụ ng thích h ợ p. Nhà ch ế t ạ o ph ả i ch ỉ ra b ằ ng phương thức thích hợp, c á c dun g sai chung c ó thể áp dụ ng cho các đ ường cong n à y v à mặt cắt các ruột dẫn dùng để thiết lập các đường con g đó (xem điểm c) của 8 .3.3.2.2). Ch ú thích Lưu ý l à dòng điện đư ợ c vẽ tr ê n tr ụ c hoành v à th ờ i gian v ẽ trên tr ụ c tung, sử d ụ ng thang logarit. Dòng điện được v ẽ theo b ộ i s ố của dòng điện đ ặ t v à thời gian t í nh b ằ ng giây vẽ t rên giấy vẽ đ ồ th ị ti ê u chuẩn c ó n ộ i dung được qui đ ị nh trong 5.6.1 c ủ a IEC 269-1 , ti ê u chuẩn IEC 269-2 (hình 1) va I E C 269-2-1 h ì nh 4( I ). 3(ll) và 4 (II). 4.7.6. Ả nh hưởng c ủ a nhi ệ t đ ộ không khí môi trường Đặc tính thời gian - dòng điện (xem 4.7.5) liên quan đến giá trị qui định của nhiệt độ không kh í m ô i trường, và c ă n cứ vào điều kiện chưa nạp tải từ trước của rơle quá tải (tức là từ trạng thái nguội ban đầu). Giá trị nhiệt độ không khí môi trư ờ ng này phải được nêu rõ ràng trên đường cong thời gian, ưu tiên các giá trị +20° C hoặc +40° C . Rơle quá tải phải có khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ không khí môi trường từ -5° C đến +40° C , và nhà chế tạo phải s ẵ n sàng nêu các ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ không kh í môi trường lên các đ ặ c tính của rơle quá tải. 4.8. Phối hợp v ớ i các thiết bị bảo vệ ngắn mạch Các bộ khởi động và côngtắctơ được đặc trưng bằng kiểu thông số đặc trưng và đặc t í nh của thiết bị bảo vệ ngắn mạch (SCPD) được sử dụng để có được sự phân biệt quá dòng giữa bộ khởi động và SCPD và đủ bảo vệ để c ô ngtắctơ và bộ khởi động kh ở i dòng điện ngắn mạch. Các yêu c ầ u được cho trong 4.8 của Phần 1 và 7.2.5.1, 7.2.5.2 của tiêu chuẩn này. 4.9. Quá điện áp đ óng cắt Áp dụng 4.9 của Phần 1. Các yêu cầu được cho trong 7.2.6. 4.10. Kiểu và đặc trưng của thiết bị chuyển đổi tự động và cơ cấu khống chế gia tốc tự động 4.10.1. Kiểu a) Thiết bị có thời gian trễ, ví dụ: rơle c ô ngtắctơ có thời gian trễ (xem IEC 947-5-1) có thể áp dụng cho các thiết bị mạch điều khiển hoặc r ơ le không qui định thời gian hoặc rơle có qui định toàn bộ thời gian (xem IEC 255-1-00). b) Các thiết bị dòng điện giảm thấp (rơle dòng điện giảm thấp). c) Các thiết bị khác dùng để khống ch ế gia tốc tự động: thiết bị phu thuộc điện áp; thi ế t b ị ph ụ thu ộ c công suất; thiết bị ph ụ thu ộ c tốc đ ộ . 4 . 10 . 2 . Đ ặ c trưng a) Đặc trưng của thiết bị có thời gian trễ gồm: thời gian tr ễ danh đ ị nh, hoặc dải thời gian trễ nếu có khả năng điều chỉnh; điện á p danh định đối với thiết bị có thời gian trễ được l ắ p với m ộ t cu ộ n dây mà điện áp này khác với đi ệ n á p lưới của b ộ khởi động b) Các đặc trưng của thiết b ị dòng điện gi ả m thấp g ồ m : dòng điện danh định (dòng điện nhi ệ t và/ hoặc dòng điện ch ị u ngắn mạch danh đ ị nh, theo hướng dẫn của nhà chế t ạ o); dòng điện đ ặ t hoặc d ả i dòng điện đặt nêu có khả năng điều ch ỉ nh. c) Các đặc trưng của các thiết bị khác phải được xác định qua thoả thuận giữa người sử dụng và nhà chế tạo. 4.11. Loại và đặc trưng của biến áp tự ngẫu dùng cho các bộ khởi động có biến áp tự ngẫu hai cấp Để tính đến đặc t í nh khởi động (xem 4.3.5.5.3) biến áp tự ngẫu khởi động phải được đặc trưng bằng: điện áp danh định của biến áp tự ngẫu: số lượng mạch rẽ có sẵn để điều chỉnh mômen và dòng điện khởi động; điện áp khởi động, nghĩa là điện áp tại các đầu nối tính theo phần trăm của điện áp danh định của biến áp tự ngẫu; dòng điện mà biến áp tự ngẫu có thể mang trong thời gian qui định; chế độ danh định (xem 4.3.4); ph ư ơng pháp làm má t phương pháp làm mát bằng không khí; phương pháp làm mát bằng dầu. Biến áp tự ngẫu có thể: hoặc lắp sẵn trong bộ khởi động, trong trường hợp này phải kể đến độ tăng nhiệt khi xác định các thông số đặc trưng của bộ khởi động; hoặc được cung cấp riêng, trong trường hợp này, bản chất và các kích thước của phương tiện nối c ầ n được qui định th ô ng qua th ỏ a thuận giữa nhà chế tạo biến áp và nhà chế tạo bộ khởi động. 4.12. Loại và đặc trưng của điện trở khởi động dùng cho bộ khởi động mạch r ô to có biến tr ở Để t í nh đến đ ặ c t í nh khởi động (xem 4.3.5.5.1) điện tr ở khởi động phải được đặc trưng bởi: điện á p c á ch đi ệ n danh đị nh mạch rôto (U ir ): giá trị c ủ a các điện trở; d ò ng điện nhi ệ t trung b ì nh được xác định b ằ ng giá trị d ò ng điện ổn đ ị nh mà điện trở có thể mang trong thời gian quy định: ch ế độ danh định (xem 4.3.4) Phương pháp làm mát không kh í lưu th ô ng t ự do. không khí lưu thông cưỡng bức ngâm trong d ầ u Các điện tr ở có thể: Hoặc được l ắ p sẵn b ê n trong b ộ khởi động, trong trường hợp này phải giới hạn độ tăng nhiệt để không gây h ỏ ng hóc đến các phần khác của b ộ khởi động; hoặc được cung cấp riêng, trong trư ờ ng hợp này, bản chất và các kích thước của phương tiện nối cần được qui định thông qua thoả thuận giữa nhà chế tạo điện tr ở và nhà chế tạo bộ khởi động. 5. Thông tin sản phẩm 5.1. Nội dung thông tin Nhà chế tạo phải cung cấp các thông tin dưới đây: 5.1.1. Thông tin nhận biết a) tên của nhà ch ế tạo hoặc nhãn thương mại; b) kiểu hoặc số seri; c) s ố hiệu của tiêu chuẩn này, nếu nhà chế tạo công bố phù hợp. 5.1.2. Các đặc trưng, các giá trị danh định và ứng dụng cơ bản d) điện áp làm việc danh định (xem 4.3.1.1); e) loại sử dụng và dòng điện làm việc danh định (hoặc công suất danh định) tại điện áp làm việc danh định của thiết bị (xem 4.3.2.5 và 4.4); f) các t ầ n số danh định ví dụ 50 Hz hoặc 50 Hz/60 Hz, hoặc nêu là “d.c." g) chế độ danh định, nếu có chế độ gián đoạn thì nêu cả loại gián đo ạ n (xem 4.3.4). Các giá trị kết hợp: h) khả năng đóng và cắt danh định. Nếu có thể, việc nêu khả năng đóng và cắt này có thể thay bằng cách nêu loại sử dụng (xem bảng 7). An toàn và l ắ p đ ặ t: l) điện áp c á ch điện danh đ ị nh (xem 4.3.1.2): j) điện á p ch ị u xung danh đ ị nh (xem 4 . 3 . 1 . 3). n ế u được xác định: k) mã IP trong trư ờ ng h ợ p thiết bị có v ỏ b ọ c (xem 7 . 1 . 11); I) m ứ c ô nhi ễ m (xem 6.1.3.2); m) dòng điện ng ắ n mạch có điều kiện danh đ ị nh (xem 4.3.6) , kiểu kết hợp của côngtắctơ hoặc bộ khởi động (xem 4.3.6) và kiểu, thông s ố d ò ng điện đ ặ c tính của SCPD được lắp cùng: dòng điện ng ắ n mạch c ó điều kiện danh đ ị nh (xem 4.3.6) của bộ khởi động ph ố i hợp hoặc bộ khởi động c ó b ả o v ệ v à kiểu k ế t hợp (xem 7.2.5.1); n) quá điện á p đóng cắt (xem 4.9). Mạch đi ề u khiển: Thông tin dưới đây liên quan đến mạch điều khiển được gắn trên cuộn dây hoặc tr ê n thiết bị: o) đ iện áp mạch đi ề u khiển danh định (U c ) , bản chất dòng điện, và tần số danh định; p) điện áp nguồn đi ề u khiển danh định (U s ) , tần số danh định, bản chất dòng điện, nếu cần thiết. Hệ thống cung cấp kh í nén đối với các côngtắctơ hoặc bộ khởi động làm việc bằng khí nén: q) áp suất nguồn d anh định của khí nén và các giới hạn đi ề u chỉnh áp suất này nếu khác với giới hạn qui định trong 7.2.1.2. Mạch phụ: r) các th ô ng số đặc trưng của mạch phụ (xem 4.6). Bộ nhả và rơle quá tải: s) các đặc trưng theo 4.7. Các thông tin bổ sung cho một số loại côngtắctơ và bộ khởi động: Bộ khởi động mạch rôto có biến tr ở : t) sơ đồ mạch điện; u) độ khắc nghiệt của khởi động (xem 4.3.5.5.1); v) thời gian khởi động (xem 4.3.5.5.1). Bộ khởi động có biến áp tự ngẫu: w) (các) điện áp khởi động danh định, nghĩa là (các) điện áp ở các đầu nối mạch rẽ. Chú thích Điện áp khởi động danh định có thể biểu thị bằng phần trăm điện áp làm việc danh định của bộ khởi dộng. Côngt ằ ctơ và bộ khởi động chân không: x) đ ộ cao cho ph é p l ớ n nh ấ t so với mực nước biển của vị tr í lắp đ ặ t , n ế u thấp hơn 2 000 m. EMC y) môi trường 1 hoặc 2 x em 7 . 3 . 1 c ủ a Ph ầ n 1 z) các yêu cầu đặc biệt nếu cần, ví dụ các dây dẫn được bọc hoặc xoắn. Ch ú thích - Các dây d ẫ n kh ô ng c ầ n b ọ c hoặc xo ắ n được coi là điều kiện lắp đặt b ì nh thư ờ ng. 5.2. Ghi nhãn Áp d ụ ng 5.2 của Ph ầ n 1 cho côngt ắ ctơ , b ộ khởi động v à rơle qu á tải , c ó bổ sung như sau: Các dữ liệu trong các đi ể m t ừ d) đến x) của 5.1.2 phải đư ợ c nêu trên nhãn hoặc trên thiết bị hoặc trong các tài li ệ u của nh à ch ế t ạ o Các dữ liệu trong các đi ể m c) và k) của 5.1.2 phải ưu tiên ghi nhãn trên thiết bị. 5.3. Hướng dẫn lắp đặt, làm việc v à bảo dưỡng Áp dụng 5.3 của Phần 1 và bổ sung như sau: Nhà ch ế tạo phải cung cấp các thông tin hướng dẫn người sử dụng khi thực hiện các phép đo đối với thiết bị trong trường hợp ngắn mạch. Trong trường hợp bộ khởi động có bảo vệ (xem 2.2.8) nhà chế tạo cũng phải cung cấp các hướng dẫn về lắp đặt và đi dây cần thiết và tiến hành các phép đo liên quan đến EMC, nếu có, đối với thiết bị. 6. Các điều kiện về vận chuyển, lắp đặt và làm việc bình thường Áp dụng điều 6 của Phần 1 và các bổ sung như sau: 6.1.3.2. Mức ô nhiễm Nếu không có qui định nào khác của nhà chế tạo, thì côngtắctơ hoặc bộ khởi động là dùng cho điều kiện môi trường có mức ô nhiễm 3, như xác định trong 6.1.3.2 của Phần 1. Tuy nhiên, mức ô nhiễm khác có thể áp dụng tuỳ theo môi trư ờ ng hẹp. 7. Yêu cầu về kết cấu và tính năng 7.1. Yêu c ầ u về kết cấu Chú thích C á c y ê u cầu về v ậ t liệu và bộ ph ậ n mang dòng được xem xét đối v ớ i 7.1.1 và 7.1.2 của Phần 1. Việc áp dụng chúng vào tiêu chuẩn này s ẽ được xem x é t sau. 7.1.1. Vật liệu Áp dung 7.1.1 của Ph ầ n 1 (xem chú thích 7.1). B ộ ph ậ n mang dòng và mối nố i Á p d ụ ng 7.1.2 của Ph ầ n 1 (xem chú thích 7.1). 7 1.3 . Khe h ở kh ô ng kh í v à chiều d à i đường rò Đối với c á c côngtắctơ va bộ khởi động m à nh à ch ế t ạ o c ô ng b ố giá trị điện á p chịu xung danh đ ị nh (U imp ) , th ì các giá trị nhỏ nhất được cho trong b ả ng 13 v à 15 của Ph ầ n 1. Đ ố i với các côngt ắ ctơ và bộ khởi động mà nh à ch ế t ạ o không công b ố giá trị U imp , khe hở không khí v à chi ề u d à i đường r ò được nêu t rong ph ụ l ụ c C 7.1.4. Cơ c ấ u điều khiển Áp dụng 7.1.4 của Ph ầ n 1 nếu cơ cấu điều khiển được thao tác bằng tay v à bổ sung như sau: Tay thao tác của khí cụ đóng cắt thao tác bằng tay trong bộ khởi động phối hợp phải có phương tiện để khoá tay thao tác khi ở vị trí C Ắ T. 7.1.4.3. Lắp đặt Các cơ cấu đi ề u khiển lắp tr ê n các bảng có thể tháo rời hoặc trên các cửa mở, phải được thiết kế sao cho khi thay thế các bảng hoặc khi đóng cửa, cơ cấu điều khiển phải ăn khớp chính xác với cơ cấu truyền động được lắp cùng. 7.1.5. Báo hiệu vị trí tiếp xúc 7.1.5.1. Phương tiện báo hiệu Áp dụng 7.1.5.1 của Phần 1 cho các bộ khởi động thao tác bằng tay. 7.1.5.2. Báo hiệu bằng cơ cấu điều khiển Áp dụng 7.1.5.2 của Phần 1. 7.1.6. Yêu c ầ u bổ sung về an toàn đối với các thiết bị có chức năng cách ly. Áp dụng 7.1.6 của Phần 1 khi có lắp phương tiện cách ly. 7.1.7. Đầu nối Áp dụng 7.1.7 của Ph ầ n 1 và có các yêu cầu bổ sung dưới đây. 7. 1.7 . 4 . Nh ã n đa ng và ghi nhãn đầu nối Áp dụng 7.1.7.4 của Phần 1 cùng với các yêu cầu bổ sung nêu trong phụ lục A. 7.1.6. Yêu c ầ u bổ sung đối với côngtắctơ hoặc bộ khởi động có cực trung t í nh Áp dụng 7.1.8 của Phần 1. 7.1.9. Yêu cầu n ố i đất Á p d ụ ng 7.1.9 của Ph ầ n 1. 7.1.10. V ỏ b ọ c dùng cho thiết bị Áp dụng 7.1.10 c ủ a Ph ầ n 1 c ù ng với các b ổ sung dưới đây Các điện tr ở khởi động l ắ p trong v ỏ b ọ c ph ả i được đ ặ t hoặc được b ảo v ệ sao cho việc phát nhi ệ t c ủ a điện trở không làm phương h ạ i đến các thiết b ị và các vật liệu khác nằm trong vỏ bọc. Đối với c á c bộ khởi động ph ố i hợp đ ặ c biệt, n ắ p ho ặ c c á nh c ử a ph ả i được kh ó a liên động sao cho kh ô ng thể m ở chúng n ế u kh í cụ đóng cắt bằng tay kh ô ng ở vị trí mở . Tuy nhiên, c ó th ể m ở cửa hoặc mở nắp khi khí c ụ đóng cắt thao tác bằng tay ở vị trí ĐÓNG bằng cách sử d ụ ng dụng cụ. 7.1.11. Cấp bảo vệ b ằ ng vỏ ngoài của côngtắctơ và bộ khởi động l ắ p trong vỏ bọc Á p d ụ ng 7 . 1.11 của Ph ầ n 1 7.2. Yêu cầu tính năng 7.2.1. Điều kiện làm việc 7.2.1.1. Qui đ ị nh chung Áp d ụ ng 7.2.1.1 của Phần 1 cùng với các bổ sung dưới đây: 7.2.1.1.1. Các bộ khởi động phải có kết cấu để: a) tác động nhẹ nhàng trơn tru; b) có thể m ở các tiếp điểm bằng các phương tiện được trang bị khi đang làm việc và ở thời gian bất kỳ trong trình tự khởi động; c) kh ô ng hoạt động nếu trình tự khởi động không đúng. 7.2.1.1.2. Các bộ khởi động dùng côngtắctơ không được nhả do các sốc tạo ra từ hoạt động của côngtắctơ khi thử nghiệm theo 8.3.3.1, sau đó bộ khởi động mang dòng điện đ ầ y tải danh định của nó ở nhiệt độ m ô i trư ờ ng chuẩn (tức là 20°C) và đạt được cân bằng nhiệt ở cả giá trị đặt lớn nhất và nhỏ nhất của rơle quá tải, n ếu thuộc loại đi ề u chỉnh được. 7.2 . 1.1.3 . Đối với các bộ khởi động có biến tr ở , rơle quá tải phải được nối trong mạch stato. Nếu người sử dụng yêu c ầ u, có thể phải sắp xếp đặc biệt để việc bảo vệ côngtắctơ và các điện trở mạch r ô to khỏi quá nhiệt. 7.2.1.1.4. Khi các bộ khởi động làm việc ở điều kiện mà điện trở hoặc biến áp khởi động qu á nhiệt, đại diện cho một nguy hiểm khác thường, th ì nên lắp thiết bị thích hợp để tự động cắt điện của c ô ngtắcto trước khi đạt đến nhiệt độ nguy hiểm. 7.2.1.1.5. Các tiếp điểm động của thiết b ị nhiều cực dùng để đóng và cắt đ ồ ng thời phải được ghép cơ kh í sao cho t ấ t c ả các cực v ề cơ bản đóng cắt đ ồ ng thời dù là đóng cắt bằng tay hay tự động. 7.2. 1.2 . Giới h ạ n t ác đ ộ ng của c ô ngtắctơ v à b ộ khởi động hoạt động bằng điện Côn g t ắ ctơ điện t ừ, b ấ t k ể được sử dụng riêng hay được sử dụng trong b ộ khởi động, ph ả i đóng hoàn toàn ở mọi giá trị từ 85% đ ế n 110% điện áp nguồn điều khiển danh định U s . Khi công b ố d ả i điện á p l à m việc, gi á tr ị th ấ p là 85% v à gi á trị cao là 110%. Giới h ạ n đ ể c ô ngtắctơ nh ả v à mở hoàn to à n l à 75% đến 20% đ ối với côngtắctơ xoay chi ề u v à 75% đ ế n 10% đối với c ô ngt ắ ctơ m ộ t chi ề u c ó điện á p nguồn đi ề u chỉnh danh đ ị nh U s . Khi công b ố dải điện á p làm vi ệ c, th ì 20% ho ặ c 10% , t ù y trường hợp c ụ th ể, ph ả i áp dụng cho giá tr ị cao v à 75% cho giá t rị th ấ p. Giới h ạ n đ ể đóng được á p d ụ ng sau khi các cu ộ n dây đ ặ t nhiệt đ ộ ổn định tương ứng khi sử d ụ ng 100% U s ở nhiệt độ m ô i trường là +40° C . Giới hạn để cắt được áp dụng với điện tr ở mạch cuộn dây ở -5° C . Giới hạn này có thể kiểm tra bằng cách t í nh toán sử dụng các giá trị đ ạ t được ở nhiệt độ môi trường bình thường. Giới hạn áp dụng cho côngtắct ơ một chiều và xoay chi ề u ở t ầ n s ố công bố. C ô ngt ắ ctơ kh í nén và côngtắctơ điện-khí nén phải đóng hoàn toàn với áp suất ngu ồ n khí nén từ 85% đến 110% áp suất danh định và cắt ở áp suất từ 75% đến 10% áp suất danh định. 7.2.1.3. Giới hạn tác động của bộ nhả và rơle điện áp giảm thấp Áp dụng 7.2.1.3 của Phần 1. Giới hạn tác động của bộ nhả tác động bằng cuộn dây song song Áp dụng 7.2.1.4 của Phần 1. 7.2.1.5. Giới hạn tác động của bộ nhả và rơle tác động bằng dòng điện 7.2.1.5.1. Giới hạn tác động của rơle quá tải có thời gian trễ khi có điện trên tất cả các cực Rơle phải phù hợp với các yêu cầu trong bảng 3 khi được thử nghiệm như sau: a) với rơle quá tải hoặc bộ khởi động lắp trong vỏ bọc của nó, nếu được lắp bình thường và ở A lần dòng điện đặt, không tác động trong khoảng thời gian ít hơn 2 h bắt đầu từ trạng thái nguội, ở nhiệt độ không khí môi trường chuẩn nêu trong bảng 3. Tuy nhiên, khi các đầu nối của rơle quá tải đạt cân bằng nhiệt ở dòng điện thử nghiệm trong thời gian ít hơn 2 h, thì thời gian thử nghiệm có thể là thời gian cần thiết để đạt cân bằng nhiệt này; b) kh i dòng đi ệ n tiếp t ụ c tăng đến B lần dòng điện đ ặ t , rơle phải tác động trong khoảng thời gian ít hơn 2 h; c) đối với r ơ le quá tải loại 10 A đư ợ c cấp điện ở C l ầ n dòng điện đặt, rơle phải tác động trong khoảng thời gian ít hơn 2 min tính từ khi đạt cân bằng nhiệt ở giá tr ị dòng điện đ ặ t , phù h ợ p với TCVN 6627-1 : 2000 (IEC 34-1), 1.8.2 ; d) đối với rơle quá tải lo ạ i 10 , 20 và 30 ở C l ầ n dòng điện đ ặ t , rơle phải tác động trong khoảng thời gian í t hơn 4 min , 8 min ho ặ c 12 min tương ứng với từng lo ạ i, t í nh t ừ khi đ ặ t c â n b ằ ng nhiệt ở giá trị dòn g điện đặt; e) ở D lần dòng điện đặt, rơle ph ải t ác đ ộng trong kho ả ng thời gian giới hạn cho trong b ả ng 2 đ ố i với từ ng lo ạ i t á c độ ng thích h ợ p t í nh t ừ tr ạ ng th á i ngu ộ i . Tron g trường hợp rơle qu á t ả i có m ộ t dãy d ò ng điện đ ặ t giới h ạ n tác đ ộ ng ph ả i áp dụng khi rơle mang d ò ng đ iện k ết h ợ p với mức đ ặ t lớn nh ấ t cũng như khi rơle mang d ò ng điện kết h ợ p với mức đạt nhỏ nh ấ t Đối với rơle qu á t ả i không c ó b ù nhiệt th ì đ ặ c t í nh b ộ i s ố d ò ng đi ệ n/nhi ệ t đ ộ môi trường không được lớn h ơ n 1,2%/° C . Chú thích - 1 , 2%/ 0 C là đ ặ c t í nh giảm của của dãy d ẫ n được cách điện bằng PVC Rơle quá tải đư ợ c coi là có b ù nhiệt n ế u nó phù hợp với yêu cầu liên quan của bảng 3 ở 20 0 C và nằm trong các giới hạn cho trong h ì nh 7 ở các nhiệt độ khác. B ả ng 3 - Giới hạn tác đ ộng của r ơ le quá t ả i có th ờ i gian trễ khi mang điện tr ê n tất cả các cực Loại rơle quá t ả i Bội số của dòng điện đặt Nhiệt đ ộ không khí môi trường chuẩn A B C D Lo ạ i không bù nhiệt đối với những thay đổi nhi ệ t độ kh ô n g kh í môi trường v à lo ạ i từ 1,0 1 , 2 1,5 7,2 +40° C Loại có bù nhiệt với những thay đổi của nhi ệ t đ ộ không khí môi trường 1,05 1 , 2 1,5 7,2 +20° C 7.2.1.5.2 . Giới hạn tác động của rơle qu á tải loại nhiệt có ba cực và mang điện ở hai cực Tham khảo bảng 4: Rơle quá tải hoặc bộ khởi động phải được thử nghiệm trong vỏ bọc của nó khi được lắp đặt bình thường. Với rơle được mang điện ở ba cực tại giá trị bằng A lần dòng điện đặt, rơle không được tác động trong khoảng thời gian ít hơn 2 h, bắt đ ầ u từ trạng thái nguội, ở giá trị nhiệt độ không khí môi trường qui định trong bảng 4. Ngoài ra, khi tăng giá trị của dòng điện chạy trong hai cực (trong các rơle nhạy với mất pha mang dòng điện lớn hơn) lên B lần dòng điện đ ặ t, và cực thứ ba không mang điện, rơle không được tác động trong thời gian ít hơn 2 h. Các giá trị phải áp dụng cho mọi phối hợp của các cực. Trong trường hợp rơle quá tải loại nhiệt có dòng điện đặt điều chỉnh được, đặc t í nh phải áp dụng cho cả khi rơle mang dòng điện kết hợp với giá tr ị đ ặ t cao nhất và khi mang dòng điện kết h ợ p với gi á trị đặt th ấ p nhất B ả ng 4 - Giới hạn tác đ ộng của rơle quá t ả i loại nhiệt có ba cực khi ch ỉ mang điện tr ê n hai cực Lo ạ i r ơ le quá t ả i nhiệt B ội s ố d ò ng điện đặt Nhiệt độ không kh í m ô i trư ờ ng chu ẩ n A B C ó b ù c ác thay đổi nh iệt độ không khi môi trư ờ ng 3 c ự c 1 , 0 2 cực 1 , 32 +20 0 C Không nhạy với m ất pha 1 c ực 0 Không bù l ạ i các thay đ ổ i nhi ệ t đ ộ không khí m ô i trường 3 cực 1 , 0 2 c ực 1 , 25 +40° C Không nhạy với mất pha 1 c ự c 0 Có bù các thay đ ổ i nhiệt đ ộ không kh í môi trường 2 c ự c 1 , 0 2 cực 1 , 15 +2 0 0 C Nh ạ y với mất pha 1 cực 0,9 1 cực 0 7.2.1.5.3 . Giới hạn tác động của rơle quá tải loại từ tác động tức thời Với mọi giá trị dòng điện đặt, rơle quá tải loại từ tác động tức thời phải tác động ch í nh xác ở 10% của giá trị dòng điện đ ặ t. Chú thích - Rơle tức thời loại từ được đề cập trong tiêu chuẩn này không dùng cho bảo vệ ngắn mạch. 7.2.1.5.4. Giới hạn tác động của bộ chuyển đổi tự động bằng rơle dòng điện giảm thấp dùng cho bộ khởi động sao-tam giác, từ sao sang tam giác, và dùng cho bộ khởi động có biến áp tự ngẫu, từ vị trí khởi động đến vị trí ĐÓNG. Dòng điện nhả nhỏ nhất của rơle dòng điện giảm thấp không được lớn hơn 1,5 lần giá trị đặt dòng điện kích hoạt rơle quá tải, rơle này được kích hoạt khi khởi động hoặc khi nối sao. Rơle d òng điện giảm thấp phải có khả năng mang mọi giá trị dòng điện, từ dòng điện đặt nhỏ nhất của rơle đến dòng điện hãm cứng ở vị trí khởi động hoặc nối sao, với số lần tác động được xác định bởi rơle quá tải ở dòng điện đặt lớn nhất của rơle quá tải. 7.2.2. Độ tăng nhiệt Á p dụng c á c yêu c ầ u của Phần 1 , 7.2.2, 7.2.2.1. 7.2.2.2 và 7.2.2.3 cho các côngtắctơ và bộ khởi động ở t ì nh tr ạ ng s ạ ch và mới. Đ ộ t ă ng nhiệt c ủ a c á c b ộ phận riêng rẽ của côngtắctơ hoặc bộ khởi động được đo trong khi ti ế n hành thử nghi ệ m ở c á c đi ề u ki ệ n được qui đ ị nh trong 8 . 3 . 3.3 không được lớn hơn gi á tr ị giới h ạ n qui đ ị nh trong bảng 5 của tiêu chuẩn này và 7 . 2 . 2 .1 v à 7 . 2.2.2 của Ph ầ n 1 B ả ng 5 - Giới h ạ n đ ộ tăng nhiệt đối với cuộn dây được cách điện trong không khí và trong d ầ u C ấp v ậ t li ệ u cách điện Giới hạn độ tăng nhiệt (được đo bằng sự thay đ ổ i điện tr ở ), ° C Cuộn d â y trong không kh í Cuộn dây trong d ầ u A 85 60 E 100 60 B 110 60 F 135 H 160 Chú thích - Ph â n l oại cách điện được đề cập trong đi ề u 2 của IEC 85. Vì trong bộ khởi động có biến áp tự ngẫu, biến áp tự ngẫu chỉ được cấp điện gián đoạn, nên độ tăng nhiệt lớn nhất cho phép lớn hơn các con số trong bảng 5 là 15° C đối với các cuộn dây của biến áp tự ngẫu khi bộ khởi động làm việc theo yêu cầu của 4.3.4 và 4.3.5.5.3. Chú thích - Giới hạn độ tăng nhiệt cho trong bảng 5 của tiêu chuẩn này và của 7.2.2.2 của Phần 1 chỉ có thể áp dụng nếu nhiệt độ không khí môi trường được duy tr ì trong giới hạn từ -5° C đến +40° C . 7.2.2.4. Mạch ch í nh Mạch chính của côngtắctơ hoặc bộ khởi động mang dòng ở vị trí ĐÓNG, kể cả các bộ nhả quá dòng có thể m ắ c với mạch chính, phải có khả năng mang dòng mà không gây tăng nhiệt vượt quá giới hạn qui định trong 7.2.2.1 của Phần 1 khi được thử nghiệm theo 8.3.3.3.4: đối với côngtắctơ hoặc bộ khởi động được thiết kế để làm việc ở chế độ liên tục: dòng điện nhiệt qui ước (xem 4.3.2.1 và/hoặc 4.3.2.2); đối với côngtắctơ và bộ khởi động được thiết kế để làm việc ở chế độ không gián đoạn, gián đoạn hoặc tạm thời: dòng điện làm việc danh định liên quan (xem 4.3.2.5). 7.2.2.5. Mạch điều khiển Áp dụng 7.2.2 5 của Phần 1 Dây quấn của cuộn dây và của nam châm điện D â y quấn ở ch ế độ không gián đoạn và chế độ tám giờ Với giá trị dòng điện lớn nhất theo 7.2.2.4 chạy trong mạch chính, dây quấn của cuộn dây, kể cả dây qu ấ n của các van điện c ủ a côngtắctơ hoặc bộ khởi động điện-khí nén, phải ch ịu được tải ở độ tải liên tục và tần s ố danh đị nh, n ế u có, điện á p ngu ồ n điều khiển danh định lớn nhất của chúng, mà không gây tăng nhi ệ t vư ợ t quá giới h ạ n qui định trong b ả ng 5 của tiêu chuẩn này và của 7 . 2.2.2 của Phần 1. 7.2.2 .6 . 2 . D ây qu ấ n ở chế độ gián đoạn Khi không có dòng đi ệ n ch ạ y trong mạch ch í nh, dây qu ấ n của cuộn dây phải ch ị u được đ iện á p nguồn điều khiển danh đ ị nh lớn nhất của chúng đ ặ t v à o như nêu trong bảng 6 theo lo ạ i ch ế độ gián đoạn, ở t ầ n s ố danh đ ị nh nếu có , mà đ ộ tăng nhiệt không b ị vượt quá giới h ạ n qui đ ị nh trong bảng 5 của tiêu chuẩn này và của 7.2.2.2 của Ph ầ n 1. Bảng 6 - Dữ liệu chu kỳ thử nghiệm ở chế độ gián đoạn Loại ch ế độ gián đoạn Một chu k ỳ thao tác đóng cắt trong m ỗ i khoảng thời gian Khoảng thời gian duy trì nguồn cho cuộ n dây đi ề u khi ể n C ô ngtắctơ Bộ khởi đ ộng 1 1 3 600 s Thời gian “ĐÓNG" nên tương ứng với hệ s ố có tải được nhà chế tạo qui đ ị nh 3 3 1 200 s 12 12 300 s 30 30 120 s 120 30 s 300 12 s 1 200 3 s 7.2.2.6.3. Dây quấn (ở chế độ chu kỳ hoặc tạm thời) có thông số đặc trưng đặc biệt Các dây quấn có thông số đặc trưng đặc biệt phải được thử nghiệm ở đi ề u kiện làm việc tương ứng với chế độ khắc nghiệt nhất mà dây quấn được thiết kế và nhà chế tạo phải nêu các thông số đặc trưng của chúng. Chú thích - Dây quấn có thông s ố đặc trưng đặc biệt có thể bao gồm cuộn dây của bộ khởi động chỉ được cấp điện trong giai đoạn khởi động, cuộn dây tác động của côngtắctơ có chốt gài và một số cuộn dây van từ nhất định dùng để khoá liên động cho côngtắctơ hoặc bộ khởi động khí nén. 7.2.2.7. Mạch phụ Áp dụng 7 .2.2.7 của Phần 1. 7.2.3. Đặc tính điện môi C ô ng t ắctơ hoặc bộ khởi động phải có khả năng chịu các thử nghiệm điện môi qui định trong 8.3.3.4. 7.2.4. Các yêu cầu về tính năng ở t ả i bình thường và qua tải Các yêu c ầ u liên quan đến đặc tính ở tải bình thường v à quá tải theo 4.3.5 được nêu trong 7.2.4.1, 7.2.4.2 và 7.2.4 4. 7.2.4.1. Kh ả năng đóng và c ắ t Côngt ắ ctơ và b ộ khởi động phải có khả năng đóng vá cắt dòng điện mà không b ị hỏng trong các điều ki ệ n nêu trong b ả ng 7 đối với c á c loại sử dụng yêu c ầ u v à số lần thao t á c đư ợ c nêu như qui đ ị nh trong 8.3.3.5 Không được vư ợ t q uá các giá trị thời gian đóng và thời gian cắt được cho trong các bảng 7 và 7a B ả ng 7 - Khả năng đó ng v à cắt Điều kiện đó ng v à c ắ t theo lo ạ i sử dụng Lo ạ i sử dụng Điều kiện đóng và cắt l c /l e U r /U e Cos Thời gian đ óng 2 ) S Thời gian cắt s S ố chu kỳ thao tác AC-1 1 , 5 1 , 05 0 , 8 0 , 05 6) 50 AC-2 4 , 0 8) 1 , 05 0 , 65 8 ) 0 , 05 6) 50 AC-3 9 ) 8 , 0 1 , 05 1, 0 , 05 6) 50 AC-4 9) 10,0 1 , 05 1) 0,05 6) 50 AC-5a 3,0 1 , 05 0,45 0,05 6) 50 AC-5b 1 , 5 3 ) 1.05 3 ) 0 , 05 60 50 AC-6a 10) 10) 10) 10) 10) 10) AC-6b 5) AC-8a 6 , 0 1 , 05 1) 0,05 6) 50 AC-8b 6 , 0 1 , 05 1 ) 0,05 6) 50 L/ R (ms) DC-1 1 , 5 1 , 05 1 , 0 0,05 6) 50 4 ) DC-3 4,0 1,05 2,5 0,05 6) 50 4) DC-5 4,0 1,05 15,0 0,05 6) 50 4) DC-6 1,5 3) 1,05 3) 0,05 60 50 4) Loại sử dụng Điều kiện đóng 9) I/I e U/U e cos Thời gian đóng 2) s Thời gian cắt s Số chu kỳ thao tác AC-3 AC-4 10 12 1,05 7 ) 1,05 7) 1) 1) 0,05 0,05 10 10 50 50 l - dòng được đóng. Dòng điện đóng đư ợ c biểu thị theo giá trị dòng điện một chi ề u hoặc gi á trị đối xứng hiệu dụng c ủ a điện xoay chiều nhưng phải hiểu là đối với đ iệ n xoay chiều, giá trị đỉnh của dòng điện không đối xứng tương ứng với hệ số c ô ng suất của mạch có thể có giá trị cao hơn l c - dòng đư ợ c đóng và cắt , được biểu th ị theo giá tr ị dòng điện m ộ t chiều hoặc giá tr ị đối xứng hiệu d ụ ng của điện xoay chi ề u l e - d ò ng điện l à m vi ệ c d anh đ ị nh U - điện áp đ ặt U r - điện áp ph ụ c h ồ i điện m ộ t chi ề u hoặc đi ệ n á p ph ụ c hồi t ầ n s ố công nghiệp U e - điện áp làm việc, danh định cos - hệ số công suất c ủ a mạch thử nghiệm L/R - h ằ ng s ố th ờ i gian của mạch thử nghiệm cos = 0 , 45 đối với I 100 A 0,35 đối với l 0 > 100 A 2) Thời gian có thể nhỏ hơn 0 , 05 s miễn là các tiếp điểm đã đóng ho à n toàn trước khi c ắ t lại. 3) Các thử nghi ệ m được tiến hành với đèn s ợ i đốt. 4) 25 chu k ỳ thao tác với một cực t í nh và 25 chu kỳ thao tác với cực tính ngược lại: 5 ) Thông số đ ặ c trưng về điện dung có thể được rút ra từ c á c thử nghiệm đóng cắt tụ điện hoặc được ấn định dựa tr ệ n thực tế và kinh nghiệm đã thiết lập. Đ ể hướng dẫn, có thể tham khảo c ô ng thức cho trong bảng 7b. Công thức này không tính đến hiệu ứng nhiệt do thành ph ầ n dòng điện hài và các giá trị tính được sau đó phải đư ợ c xem xét có t í nh đến độ tăng nhiệt. 6) X e m bảng 7a. 7) Đối với U / U e , chấp nhận dung sai 20%. 8) Các giá trị được nêu dùng cho côngtắctơ mạch stato. Đối với các côngtắctơ mạch rôto , thử nghi ệ m phải được tiến hành với dòng điện bằng bốn l ầ n dòng điện làm việc danh định mạch stato và với hệ số công suất là 0,95. 9) Các điều kiện đóng đối với loại sử dụng AC-3 và AC -4 cũng phải được kiểm tra. Việc kiểm tra có thể được thực hiện trong quá trình thử nghi ệ m đóng và cắt , nhưng chỉ khi được sự đ ồ ng ý của nhà chế tạo. Trong trường hợp bội số dòng đóng phải như được nêu cho l/ l e và dòng điện cắt phải như được nêu cho l c / l e . Phải thực hiện 25 chu kỳ thao tác ở điện áp nguồn đi ề u khiển bằng 110% điện áp nguồn đi ề u khiển danh định U s và 25 chu kỳ thao tác ở 85% U s . Thời gian cắt được xác định từ bảng 7a. 10) Nhà chế tạo phải kiểm tra thông số đặc trưng AC-6a bằng cách thử nghiệm với biến áp hoặc có thể rút ra thông số đặc trưng từ các giá trị thử nghiệm cho AC-3 theo bảng 7b. Bảng 7a - Quan hệ giữa dòng cắt l c và thời gian cắt dùng để kiểm tra khả năng đóng và cắt danh định Dòng diện cắt I c A Thời gian cắt ngu ồ n s l c 100 100 < > c 200 200 < > c 300 300 < > c 400 400 < > c 600 600 < > c 800 800 < > c 1 000 1 000 < > c 1 300 1 300 < > c 1 600 1 600 < > c 10 20 30 40 60 80 100 140 180 240 Thời gian cắt ngu ồ n có thể giảm nếu có thỏa thuận với nh à chế tạo. Bảng 7b - Xác định dòng điện làm việc cho loại sử dụng AC-6a và AC-6b khi được suy ra từ th ô ng s ố đặc trưng của AC-3 D ò ng l à m việc danh định Xác dịnh từ dòng đ iện đóng đối với loại sử dụng AC-3 l e (AC-6a) đối với đóng cắt máy biến áp có đỉnh dòng điện không lớn hơn 30 l ầ n đỉnh dòng điện danh định 0,45 l e (AC-3) l e (AC-6b) đối với đóng cắt dãy tụ điện duy nhất trong mạch có dòng ngắn mạch kỳ vọng i k tại vị trí của b ộ t ụ điện với x = 13,3 và với i k > 250 l e (AC-3) Việc m ô tả dòng điện làm việc l e (AC-6b) xuất phát t ừ công thức t í nh đ ỉ nh dòng điện cao nhất: U e - điện áp làm việc danh định X L - trở kháng ngắn mạch của mạch X C - dung kháng của dãy tụ điện Công thức này có hiệu lực trong điều kiện có thể bỏ qua dung kháng ở phía nguồn của côngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động và tụ điện không được nạp điện trước. 7.2.4.2 Khả năng thao tác qui ước Áp dụng 7.2.4.2 của Phần 1 với bổ sung sau: Côngtắctơ hoặc bộ khởi động phải có khả năng đóng và cắt dòng điện mà không bị hỏng trong các điều kiện qui ước được nêu trong bảng 8 đối với các loại sử dụng yêu cầu và số chu kỳ thao tác được nêu như qui định trong 8.3.3.6. B ả ng 8 - T í nh năng làm việc qui ước. Đi ề u kiện đóng và cắt theo loại sử dụng Loại s ử dụng Đi ề u kiện thử nghiệm đ óng và cắt l c /l e U r /U e Cos Thời gian đ óng 2 ) s Thời gian cắt s S ố chu kỳ thao tác AC -1 1 , 0 1 , 05 0 , 80 0 , 05 3 ) 6 000 11 ) AC-2 2,0 1 , 05 0 , 65 0 , 05 3 ) 6 000 11 ) AC-3 2 , 0 1 , 05 0 , 05 3 ) 6 000 11 ) AC-4 6 , 0 1 , 05 0 , 05 3 ) 6 000 11 ) AC-5a 2 , 0 1,05 0,45 0 , 05 3 ) 6 000 11 ) AC-5b 1 , 0 7 ) 1,05 7) 0 , 05 4) 6 000 11 ) AC-6 9) 9) 9 ) 9 ) 9) 9) AC-8a 1 , 0 1 , 05 0 , 80 0 , 05 3) 30 000 AC-8b 10) 6 , 0 1 , 05 0,35 1 5) 5 900 10 6) 100 L/ R (ms) DC-1 1 , 0 1,05 1 , 0 0 , 05 3 ) 6 0 00 8 ) DC-3 2,5 1,05 2,0 0,05 3 ) 6 000 8) DC-5 2 , 5 1,05 7 , 5 0,05 3 ) 6 000 8) DC-6 1,0 7) 1 , 05 7) 0,05 4) 6 000 8) I c - dòng điện đóng hoặc cắt. Trừ loại AC-5b , AC-6 hoặc DC-6, dòng điện đóng được biểu thị theo điện một chiều hoặc theo giá trị đối xứng hiệu dụng xoay chiều nhưng phải hiểu giá trị thực là giá trị đỉnh ứng với hệ số công suất của mạch. I e - dòng điện làm việc danh định U r - điện áp phục h ồ i điện một chiều hoặc điện áp phục h ồ i t ầ n số công nghiệp U e - đ iện áp làm việc danh định 1) cos = 0,45 đối với l e 100 A, 0,35 đối với l e > 100 A. 2) Thời gian có thể nhỏ hơn 0,05 s miễn là các tiếp điểm đã đóng hoàn toàn trước khi cắt lại. 3 ) Thời gian cắt này không được lớn hơn các giá trị qui định trong bảng 7a. 4) Thời gian cắt là 60 s. 5) Thời gian cắt là 9 s. 6) Thời gian cắt là 90 s. 7) Các thử nghiệm được tiến hành với đèn sợi đốt. 8) 3 000 chu kỳ thao tác với một cực tính và 3 000 chu kỳ thao tác với cực tính ngược lại. 9) Đang xem xét. 10) C á c thử nghi ệ m cho lo ạ i AC-8b phải đư ợ c bổ sung b ằ ng các thử nghiệm cho lo ạ i AC-8a . Các thử nghiệm n à y c ó thể được ti ế n h à nh tr ê n các mẫu khác nhau 11) Đối với các khí cụ đ ó ng c ắ t thao t á c bằng tay, số chu kỳ thao t á c ph ả i la 1 000 chu k ỳ c ó t ả i sau : đó là 5 000 chu kỳ không tải. 7.2.4.3. Độ bền Áp dụng 7.2.4.3 của Phần 1 với các bổ sung sau 7.2 4.3.1 . Độ bền cơ Độ bền cơ c ủ a c ô ngt ắ ctơ hoặc bộ kh ở i đ ộng được kiểm tra b ằ ng c á c th ử nghiệm riêng thực hiện theo hướng dẫn c ủ a nh à chế t ạ o. Khuyến cáo thực hiện thử nghiệm này được nêu trong phụ lục B. 7.2.4.3.2. Đ ộ bền điện Độ bền điện của côngtắctơ hoặc bộ khởi động được kiểm tra bằng các thử nghiệm riêng thực hiện theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Khuyến cáo thực hiện thử nghiệm này được nêu trong phụ lục B. 7.2.4.4. Khả n ă ng chịu dòng điện quá tải của côngtắctơ Các côngtắctơ có loại sử dụng AC-3 hoặc AC-4 phải chịu được dòng điện quá tải cho trong bảng 9 như qui định trong 8.3.5. Bảng 9 - Các yêu c ầ u chịu dòng điện quá tải Dòng điện làm việc danh đ ịnh Dòng điện thử nghiệm Thời gian thử nghi ệ m 630 A 8 x l e max/AC-3 10 s > 630 A 6 x l e max/AC-3* 10 s * Với giá trị tối thiểu là 5 040 A. Chú thích - Thử nghiệm này cũng bao hàm các chế độ trong đó dòng điện nhỏ hơn các giá trị trong bảng 9 và thời gian thử nghi ệ m lớn hơn 10 s miễn là giá trị thử nghiệm của l 2 t không bị vượt quá. 7.2.5 Phối h ợp với thiết bị bảo vệ ngắn mạch 7.2.5.1. Tính năng ở điều kiện ngắn mạch (dòng điện ngắn mạch có đi ề u kiện danh định) Dòng điện ngắn mạch c ó điều kiện danh định của côngtắctơ và bộ khởi động lắp phía sau (các) thiết bị bảo vệ ngắn mạch (SCPD), bộ khởi động phối hợp và bộ khởi động có b ả o vệ phải được kiểm tra bằng các thử nghiệm ng ắ n mạch như qui định trong 8.3 4. C á c thử nghiệm dưới đây phải được tuân thủ: a) tại giá trị thích hợp của dòng điện kỳ vọng được nêu trong bảng 11 (dòng điện thử nghiệm “r”), và b) tại dòng ngắn mạch có điều kiện danh định l q , nếu lớn hơn dòng điện thử nghiệm “r”. Thông số đặc tr ư ng của SCPD phải đủ cho mọi dòng điện làm việc danh đ ị nh, địên áp làm-việc danh đ ị nh cho trước và lo ạ i sử d ụ ng tương ứng. Cho ph é p hai loại phối hợp "1" hoặc " 2 " Các điều kiện thử nghi ệ m cho cả hai lo ạ i được cho trong 8.3.4.2.1 và 8.3.4.2.2 Yêu cầu phối hợp loại "1" ở c á c điều kiện ngắn mạch, c ô ng tắ ctơ hoặc b ộ khởi động ph ả i kh ô ng gây nguy hi ể m cho ngư ờ i hoặc hệ th ố ng l ắ p đặt v à c ó th ể không sử dụng tiếp được, nếu không sửa ch ữ a hoặc thay th ế c á c b ộ phận Y ê u c ầ u phối hợp loại “2" là ở các điều kiện ng ắ n mạch côngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động phải không gây nguy hiểm cho người hoặc hệ thống lắp đặt và ph ả i ti ế p t ụ c sử dụng được. Nguy cơ cháy tiếp điểm là đ ương nhiên, và trong trư ờ ng hợp này nhà ch ế t ạ o ph ả i ch ỉ ra c á c bi ệ n pháp c ầ n ti ế n h à nh để bảo dưỡng thi ế t bị. Chú thích - Sử d ụ ng SCPD không phù hợp với khuy ế n c á o của nh à chế tạo có thể làm mất hiệu lực phối hợp 7.2.5.2 Phân biệt giữa rơle quá tải và SCPD Phân bi ệ t giữa SCPD và rơle quá tải của bộ khởi động, bộ khởi động phối hợp và bộ khởi động có bảo v ệ có thể đư ợ c kiểm tra bằng thử nghiệm đặc bi ệ t cho trong phụ lục B, đi ề u B4. 7.2.6. Quá điện áp đóng cắt Áp dụng 7.2.6 của Phần 1 cho côngtắctơ v à bộ khởi động đ ã được nhà ch ế tạo công b ố gi á trị điện áp chịu xung danh định U i mp . Các mạch thử nghiệm và phương pháp đo thích hợp đang được xem xét. 7.2.7. Yêu c ầ u bổ sung đối với các bộ khởi động và bộ khởi động có bảo vệ dùng cho cách ly. Đang xem xét. 7.3. Tương thích điện từ (EMC) 7.3.1. Qui định chung Áp dụng 7.3.1 của Phần 1 với bổ sung sau: Không yêu cầu các thử nghiệm trường từ tần số công nghiệp bởi vì các thiết bị đương nhiên phải chịu các trường từ này. Miễn nhiễm được chứng tỏ bằng việc hoàn thành các thử nghiệm về khả năng thực hiện thao tác (xem 8.3.3.5 và 8.3.3.6). Thiết bị này vốn có độ nhạy với giảm điện áp và gián đoạn ngắn của nguồn điều khiển; thiết bị này phải ph ả n ứng trong giớ i hạn của 7.2.1.2 v à được kiểm tra bằng các thử nghi ệ m giới h ạ n tác đ ộ ng cho trong 8 . 3.3.2: 7.3.2. Miễn nhiễm 7.3.2.1. Thiết bị không có mạch điện tử Áp d ụ ng 7 . 3 . 2 . 1 của Phần 1 7. 3 . 2 . 2 . Thiết bị có mạch điện tử Á p d ụ ng 7.3 .2.2 c ủ a Ph ầ n 1 Kết quả thử nghiệm được sử dụng riêng cho ti ê u ch í tính n ă ng c ủ a lEC 1000-4 Để thuận tiện, tiêu ch í t í nh n ă ng được trích dẫn ở đ â y v à mô tả chi ti ế t hơn trong b ả ng 12 Tiêu ch í t í nh n ă ng K ế t quả thử nghiệm 1 T í nh n ă ng thông thường trong giới hạn của quy định kỹ thuật; 2 Suy gi ả m t ạ m thời, hoặc mất chức năng hay tính năng nhưng có khả năng tự phục hồi 3 Suy giảm tạm thời, hoặc mất chức năng hay tính năng mà đ ò i hỏi ph ả i có sự can thiệp của người làm việc hoặc phải đặt lại hệ thống. Các chức năng thông thư ờ ng phải ph ụ c h ồ i được bằng s ự can thiệp đơn gi ả n như đ ặ t lại bằng tay hoặc khởi động lại bằng tay. Không được có bất k ỳ linh kiện nào bị hỏng. B ả ng 12 Các tiêu chí chấp nhận riêng cho các thử nghiệm miễn nhiễm Điểm Các tiêu chí chấp nhân 1 2 3 Hoạt đ ộ ng của nguồn v à các mạch điều khiển Không tác động sai Làm việc không b ì nh thường, tạm thời kh ô ng thể gây tác đ ộ ng. Tác động của rơle quá t ả i. Kh ô ng chấp nhận sự tách ra và đóng vào ngẫu nhi ê n của tiếp điểm Sự tách ra hoặc đóng vào ngẫu nhiên của tiếp điểm Tự phục hồi Không tự phục h ồ i Hoạt động của thiết bị hiển thị và các mạch phụ Không thay đổi các th ô ng tin hiển thị nh ì n t hấy được Cường độ ánh sáng của LED ch ỉ dao động nhỏ hoặc chỉ di chuyển nhỏ các ký tự Thay đổi tạm thời có thể nhìn thấy, ví dụ độ rọi của đèn LED không theo ý muốn Mất vĩnh vi ễ n các thông tin hiển thị Các tiếp điểm phụ l à m việc tốt Các tiếp điểm phụ làm việc kém 7.3.3. Phát xạ Mức khắc nghiệt yêu c ầ u đối với môi trường 1 bao hàm cả mức khắc nghiệt đối với môi tr ư ờng 2. Thiết bị được đ ề cập trong tiêu chuẩn này không tạo ra mức hài đáng kể nên không yêu cầu các thử nghi ệ m hài. 7.3.3.1. Thiết bị không có mạch điện tử Á p dụng 7.3.3 1 của Phần 1 với b ổ sung sau: Thiết bị ch ỉ c ó c á c l i nh ki ệ n như điốt , bi ế n tr ở, điện trở hoặc tụ điện thì kh ô ng yêu c ầ u phải thử nghiệm (ví dụ trong bộ chống sét) 7. 3.3.2 . Thiết bi c ó mạch điện t ử Á p d ụ ng 7.3.3.2 của Ph ầ n 1 với bổ sung sau. Các th ử nghi ệ m ph á t x ạ bức x ạ t ầ n s ố radio chỉ yêu cầu đối với thiết bị có mạch mà t ầ n s ố đóng c ắ t cơ b ả n lớn hơn 9 kHz. V í d ụ ngu ồ n đốn hoặc đ ồ ng h ồ tần số cao của bộ vi xử lý. 8. Thử nghiệm 8.1. Loại thử nghiệm 8.1.1. Qui định chung Áp dụng 8.1.1 của Ph ầ n 1. 8.1.2. Thử nghiệm điển h ì nh Thử nghiệm điển hình dùng để kiểm tra sự phù hợp với thiết kế của các loại côngtắctơ và bộ khởi động với tiêu chuẩn này. Các thử nghiệm bao gồm: a) giới hạn độ tăng nhiệt (8.3.3.3); b) đặc tính điện môi (8.3.3.4); c) khả năng đóng và cắt danh định (8.3.3.5); d) khả năng chuyển đổi và tính thuận nghịch, nếu có (xem 8.3.3.5); e) khả năng tác động qui ước (8.3.3.6); f) tác động và giới h ạ n tác động (8.3.3.1 và 8.3.3.2) g) khả năng chịu dòng điện quá tải của côngtắctơ (8.3.5); h) tính năng ở điều kiện ngắn mạch (8.3.4); i) đặc t í nh cơ của đầu nối (8.2.4 của Phần 1); j) c ấ p bảo vệ của côngt ắ ctơ v à bộ khởi động có vỏ bọc (phụ lục C của Phần 1); k) các thử nghiệm EMC. nếu có (8.4). 8.1.3 Thử nghiệm thường xuyên (8.3.6) Áp dụng 8.1.3 c ủ a Ph ầ n 1 n ế u chưa được thay thế bằng thử nghi ệ m l ấ y mẫu. C á c thử nghiệm thường xuyên đối với c ô ngt ắ ctơ v à b ộ khởi động g ồ m : tác động và giới hạn tác động (8.3.6.2) thử nghiệm điện môi (8.3.6.3) 8.4.1. Thử nghiệm lấy mẫu (8.3 6) Thử nghiệm lấy mẫu đối với côngtắctơ và b ộ khởi động g ồ m tác động và giới hạn tác động (8.3.6.2). Thử nghiệm điện môi (8.3.6.3). Áp dụng 8.1.4 của Phần 1 với bổ sung sau. Nhà chế t ạ o có thể sử d ụ ng các thử nghiệm lấy m ẫ u thay cho các thử nghiệm thường xuyên tuỳ theo ý của nhà ch ế t ạ o . Lấy mẫu phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu dưới đây như nêu trong IEC 410 (xem b ả ng II - A: Phương án lấy mẫu cho kiểm tra thông thường) lấy m ẫ u dựa trên AQL 1; s ố chấp nhận Ac = 0 (không chấp nh ậ n khuyết tậ t ); s ố loại bỏ Re = 1 (nếu có 1 khuyết tật, phải thử nghiệm toàn bộ lô). Lấy mẫu phải được thực hi ệ n ở những khoảng đều nhau đối với mỗi lô riêng. Có th ể s ử dụng các phương pháp thống kê khác nếu chúng phù hợp với các yêu cầu của IEC 410 nêu tr ê n, v í dụ phương pháp thống k ê đi ề u khiển chế tạo liên tục hoặc đi ề u khiển quá trình theo chỉ số năng lực. Thử nghiệm lấy mẫu để kiểm tra khe hở không kh í theo 8.3.3.4.3 của Ph ầ n 1 đang được xem xét. 8.1.5. Thử nghiệm đặc biệt Thử nghiệm đ ặ c biệt là các thử nghiệm về độ bền cơ và độ b ề n điện và kiểm tra bảo vệ chọn lọc giữa rơle quá tải và SCPD (xem phụ lục B). 8.2. Sự phù hợp các yêu c ầ u kết cấu Áp dụng 8.2 của Phần 1 (tuy nhiên, xem chú thích 7.1). 8.3. Sự phù h ợ p các yêu c ầ u tính năng 8 3.1 Trình tự thử nghiệm Mỗi trình t ự thử nghiệm được thực hiện t rên một mẫu m ớ i. Ch ú thích 1) Khi có thỏa thu ậ n với nhà chế t ạ o , nhiều hơn m ộ t tr ì nh t ự thử nghi ệ m hoặc mọi tr ì nh tự thử nghiệm có thể được th ự c hiện trên một mẫu. Tuy nhiên, các thử nghiệm được ti ế n h à nh theo trình tự cho trước đối với mỗi mẫu 2) Một số thử nghiệm được đưa v à o tr ì nh t ự thử nghiệm chỉ để giảm số mẫu yêu cầu , kết qu ả không ảnh hưởng đến các thử nghiệm trước v à sau trong tr ì nh tự. Do đó , đ ể thuận tiện cho th ử nghi ệ m và được thoả thu ậ n của nhà chế tạo các thử nghiệm này có thể được thực hiện trên một mẫu mới riêng và có thể được loại khỏi trình tự liên quan. Điều này chỉ áp dụng cho các thử nghiệm tiếp theo khi cần thiết đối với: 8 .3.3 . 4 . 1 . đi ể m 5) của Phần 1 - Kiểm tra chi ề u dài đường r ò 8.2 4 của Phầ n 1 - Đ ặ c t í nh cơ c ủ a đ ầ u nối. Ph ụ l ụ c C của Ph ầ n 1 - Cấp bảo vệ của thiết bị có vỏ bọc. Tr ì nh t ự th ử nghiệm ph ả i như sau : a ) Trình tự thử nghiệm 1 (i) ki ể m tra đ ộ t ă ng nhiệt (8.3.3.3). (ii) kiểm tra tác đ ộ ng v à giới h ạ n tác đ ộ ng (8.3.3.1 và 8.3.3.2); (iii) kiểm tra đặc tính điện môi (8.3.3.4): Tr ì nh tự thử nghiệm 2 (i) kiểm tra khả năng đóng và cắt danh định, khả năng chuyển đổi thuận nghịch, nếu c ầ n (8.3.3.5); (ii) kiểm tra t í nh năng thao tác qui ước (8.3.3.6); Tr ì nh tự thử nghiệm 3 tính năng ở đi ề u kiện ngắn mạch (8.3.4); Trình tự thử nghiệm 4 (chỉ áp dụng cho côngt ắ ctơ) kiểm tra khả năng chịu dòng điện quá tải (8.3.5); Tr ì nh tự thử nghiệm 5 (i) kiểm tra đặc tính cơ của các đ ầ u nối (8.2.4 của Phần 1); (ii) kiểm tra cấp bảo vệ của côngtắctơ và bộ khởi động có vỏ bọc (phụ lục C của Phần 1). Không được có hỏng hóc trong mọi thử nghiệm. 8.3.2. Điều kiện thử nghiệm chung Áp dụng 8.3.2 của Phần 1 với bổ sung sau: Nếu không có qui định nào khác trong các điểu thử nghiệm liên quan, mômen kẹp để đấu nối phải được nhà chế tạo qui định, hoặc nếu không, mômen phải được cho trong bảng 4 của Ph ầ n 1. 8.3.3. Tính năng ở điều ki ệ n không tải, tải bình thường và quá tải 8.3.3.1. Hoạt đ ộ ng Côngtắctơ và bộ khởi động phải được kiểm tra chứng tỏ ho ạ t động theo yêu cầu của 7.2.1.1.2. Để kiểm tra tính không nhạy của bộ khởi động đến hoạt đ ộ ng của côngtắct ơ, bộ khởi động phải được mang tải để đạt đến nhiệt độ ổn định như nêu trong 7.2.2 và c ô ngtắctơ hoạt động trong trình t ự đóng cắt b ì nh thư ờ ng ba l ầ n mà không cố ý làm trễ giữa mỗi lần thao tác. Bộ khởi động phải không tác động do hoạt động của côngt ắ ctơ . N ế u rơl e quá tải có cơ cấu điều khiển cắt và đặt lại kết hợp khi côngt ắ ctơ đón g, th ì cơ cấu d ù ng để đặt lại phải tác động và phải làm cho c ô ngt ắ c t ơ nh ả. Nếu rơ l e qu á t ả i chỉ có cơ cấu đặt lại hoặc chỉ có cơ cấu điều khiển c ắ t v à đặt lại riêng, khi c ô ngt ắ ctơ đóng v à cơ c ấ u đ ặ t l ạ i đan g ở vị trí đặt lại, cơ cấu tác đ ộ ng phải tác đ ộ ng v à ph ả i làm cho côngt ắ ctơ nhả . C á c th ử nghiệm này để kh ẳ ng đ ị nh rằng tác động quá t ả i không th ể bị ảnh hưởng do giữ cơ c ấ u đ ặ t l ạ i ở vị trí đ ặ t l ạ i. Với các bộ khởi động mạch r ô to có biến tr ở, ph ả i thực hiện c á c thử nghiệm đ ể kiểm tra thời gian đặt của rơle có t hời gian tr ễ v à vi ệ c hiệu chuẩn các thiết b ị khác d ù ng đ ể khống ch ế tốc đ ộ khởi đ ộ ng nằm trong giới h ạ n được nh à ch ế t ạ o nêu ra. Giá trị của điện tr ở khởi động phải được kiểm tra theo từng đo ạ n nằm trong khoảng 10% giá trị q ui định. Phải kiểm tra cơ cấu đóng cắt rôto cắt các cấp điện trở theo đúng trình tự. Phải kiểm t ra giá trị điện áp hở mạch trên hộp đầu nối của biến áp tự ngẫu phù hợp với các chỉ số thiết kế và thứ tự pha ở đ ầ u n ố i động cơ của b ộ khởi động có biến áp tự ngẫu hai cấp là đúng ở cả vị trí khởi đ ộng và vị trí ĐÓNG của bộ khởi động. 8.3.3.2. Giới hạn tác động 8.3.3.2.1. Thiết bị hoạt động bằng điện Côngtắctơ và bộ khởi động phải được thử nghiệm để kiểm tra tính năng của chúng theo các yêu cầu cho trong 7.2.1.2. 8.3.3.2.2. Rơle và bộ nhả a) Tác động của rơle và bộ nhả điện á p giảm thấp Rơle hoặc bộ nhả điện áp giảm thấp phải được thử nghiệm phù hợp với các yê u cầu của 7.2.1.3. Mỗi giới hạn phải được kiểm tra ba lần. Đối với thử nghiệm nhả, điện áp phải được giảm từ giá trị danh định đến “không" với tốc độ không đổi trong khoảng 1 min. Bộ nhả tác động bằng cuộn dây song song Bộ nhả tác động bằng cuộn dây song song phải được thử nghiệm để kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu của 7.2.1.4. Phải kiểm tra tác động ở 70% và 110% điện áp danh định ở tất cả các điều kiện làm việc của bộ khởi động. Rơle q u á tải kiểu từ có thời gian trễ và rơle quá tải kiểu nhi ệ t Rơle quá tải và bộ khởi động phải được nối bằng các ruột dẫn theo bảng 9, 10 và 11 của Phần 1 đối với các dòng điện thử nghi ệ m được điều ch ỉ nh đến: 100% dòng điện đ ặ t của rơle quá t ải, đối với các rơle quá tải có cấp tác động 10 A. 125% dòng điện đ ặ t của rơle quá tải , đối với các rơle quá tải có cấp tác động 10, 20 và 30 và c á c rơle qu á tải mà qui đ ị nh thời gian tác đ ộ ng lớn nhất lớn hơn 30 s (xem 4.7.3). C á c rơle qu á t ả i kiểu t ừ c ó th ờ i gian tr ễ và kiểu nhi ệ t c ó t ấ t c ả các c ự c được cấp điện phải được thử nghiệm như nêu trong 7.2 .1.5.1. Ngoài ra, đặc tính được xác định trong 7.2.1 5.1 phải được kiểm tra bằng các thử nghiệm ở -5° c , +20° C, +40° C . Các rơle qu á t ả i kiểu nhiệt ba cực ch ỉ được cấp điện tr ê n hai cực phải được thử nghiệm như nêu trong 7.2 . 1.5.2 trên tất cả các kết hợp giữa các cực và ở giá trị dòng điện đặt lớn nhất và nhỏ nhất đối với các rơle có các giá trị đặt điều chỉnh được. Rơle quá tải kiểu t ừ tác động tức thời Phải thử nghiệm từng rơle riêng biệt. Dòng điện chạy trong rơle phải được tăng với tốc độ phù hợp để đ ọ c đư ợ c chính xác. Các giá tr ị đ ặ t như được nêu trong 7.2.1.5.3. Rơle dòng điện giảm thấp trong chuyển đổi tự động Giới hạn tác động phải được kiểm tra theo 7.2.1.5.4. 8.3.3.3. Độ tăng nhiệt 8.3.3.3.1. Nhiệt độ không kh í môi trường Áp d ụ ng 8.3.3.3.1 của Phần 1. 8.3.3.3.2. Đo nhiệt độ các bộ phận Áp dụng 8.3.3.3.2 của Ph ầ n 1. 8.3.3.3.3. Độ tăng nhiệt của một bộ phận Áp dụng 8.3.3.3.3 của Phần 1. 8.3.3.3.4. Độ tăng nhiệt của mạch ch í nh Áp dụng 8.3.3.3.4 của Phần 1 với bổ sung sau: Mạch chính mang tải như nêu trong 7.2.2.4. Tất cả các mạch phụ mang dòng trong hoạt động bình thường phải được mang tải với dòng điện làm việc danh định lớn nhất (xem 4.6) và các mạch đi ề u khiển phải được cấp điện ở điện áp danh định của chúng. Bộ khởi động phải được lắp với rơle quá tải phù h ợ p với 4.7.4 và được lựa chọn như sau: rơle không đi ề u chỉnh được Dòng điện đặt phải bằng dòng điện làm việc lớn nhất của bộ khởi động và thử nghiệm được tiến hành ở dòng điện này. rơle điều chỉnh được Dòng điện đặt lớn nhất phải là giá trị gần nhất nhưng không lớn hơn dòng điện làm việc lớn nhất của bộ khởi động Thử nghiệm phải được tiến hành với rơle quá tải có giá trị dòng điện đặt là giá trị gần nhất với giá trị lớn nhất của thang chia của rơle Chú thích - Phương ph á p l ự a chọn được mô tả ở tr ê n được thiết kế để đảm bảo độ tăng nhiệt của các đầu nối dây quấn kích thích n à y của rơle quá t ả i và công su ấ t tiêu tán bởi bộ khởi động không nhỏ hơn đ ộ t ă ng nhi ệ t và công s uất tiêu t án trong bất kỳ sự phối hợp nào của rơle và côngtắctơ. Trong các trường hợp khi ảnh hưởng của rơle quá tải lên các giá trị này là không đáng k ể (t ức là các rơle quá t ả i kiểu bán dẫn) th ì d òng điện thử nghiệm ph ả i luôn l à dòng điện làm việc lớn nh ấ t của bộ khởi động. 8.3.3.3.5. Độ tăng nhiệt của mạch điều khiển Áp dụng 8.3.3.3.5 của Phần 1 với bổ sung sau: Độ tăng nhiệt phải được đo trong quá trình thử nghiệm ở 8.3.3.3.4. 8.3.3.3.6. Độ tăng nhiệt của cuộn dây và của nam châm điện Áp dụng 8.3.3.3.6 của Phần 1 với bổ sung sau: a) Nam châm điện của côngtắctơ hoặc bộ khởi động được dùng cho ch ế độ 8 h hoặc chế độ không gián đoạn chỉ chịu các điều kiện qui định trong 7.2.2.6.1, với dòng điện danh định tương ứng chạy trong mạch chính trong khoảng thời gian thử nghiệm. Độ tăng nhiệt phải được đo trong quá trình thử nghiệm của 8.3.3.3.4. b) Nam châm điện của côngtắctơ hoặc bộ khởi động dùng cho chế độ gián đoạn phải chịu thử nghiệm như trên, và cũng chịu các thử nghiệm được qui định trong 7.2.2.6.2 liên quan đến loại chế độ của ch ú ng không có dòng điện chạy trong mạch chính. c) Các dây quấn (ở ch ế độ tạm thời hoặc chu kỳ) có thông số danh định riêng phải được thử nghiệm như nêu trong 7.2.2.6.3 mà không có dòng điện trong mạch chính. 8.3.3.3.7. Độ tăng nhiệt của mạch phụ Áp dụng 8.3.3.3.7 của Phần 1 với bổ sung sau: Độ tăng nhiệt phải được đo trong quá tr ì nh thử nghiệm ở 8.3.3.3.4. 8.3.3.3.8. Độ tăng nhiệt của điện trở khởi động đối với bộ khởi động mạch rôto có biến tr ở Độ t ă ng nhiệt của điện trở không được vượt quá giới h ạ n qui định trong bảng 3 của Phần 1, khi bộ khởi đ ộ ng hoạt động ở các chế độ danh định (xem 4.3.4) v à theo đặc tính khởi động của bộ khởi động (xem 4.3.5.5.1). Dòng điện chạy trong mỗi đo ạ n điện trở phải cân bằng nhiệt với dòng điện trong khoảng thời gian khởi động khi cho động cơ được đi ề u khiển làm việc với mômen khởi động lớn nhất và thời gian khởi động là thời gian danh đ ị nh của bộ khởi động (xem 4.3.4 và 4.3.5.5.1); trong thực tế, có thể sử dụng giá trị dòng điện l m . Thao tác khởi động phải phân bổ đều theo th ờ i gian tính theo số lần khởi động trong một giờ. Độ tăng nhiệt của vỏ bọc và của không kh í thoát ra kh ô ng được l ớ n hơn giới h ạ n được qui định trong bảng 3 của Phần 1. Ch ú thích - Đi ề u n à y là không thực tế cho thử nghiệm tính bằng điện trở khởi động của mỗi phối hợp công suất đ ầu ra động cơ và điện áp, dòng điện mạch rôto . Điều này chỉ đòi hỏi đủ số lần thử nghiệm để chứng tỏ , bằng văn bản hay bằng suy luận , sự phù hợp với tiêu chuẩn n à y. 8.3.3.3.9 . Độ tăng nhiệt của bi ế n áp tự ngẫu d ù ng ch o bộ khởi động có bi ế n á p t ự ng ẫ u hai c ấ p Đ ộ t ă ng nhiệt của biến áp t ự ng ẫ u không được lớn hơn 15% giới h ạ n qui định trong bảng 5 (xem 7.2.2), và các giá tr ị quy định trong b ả ng 3 của Phần 1 , khi bộ khởi động làm việc ở chế độ danh định (xem 4. 3.4). D ò ng điện ch ạ y qua mỗi dây quấn, của biến áp t ự ngẫu phải cân bằng nhi ệ t với dòng điện được mang khi động cơ đư ợ c điều khiển làm việc với dòng khởi động lớn nhất và với thời gian khởi động danh định của bộ khởi động (xem 4.3.5.5.3); đi ề u kiện này được coi là đạt được khi giá trị dòng điện lấy ra từ máy biến áp tự ngẫu trong thời gian khởi động bằng dòng điện khởi động lớn nhất, được qui định trong nhân với 0,8 x điện áp khởi động (xem 4.3.1.4) U e Chu kỳ thao tác phải phân bố đều theo thời gian tính theo số lần khởi động mỗi giờ (xem 4.3.4.3). Trong trường hợp hai chu kỳ thao tác kế tiếp (xem 4.3.4.3), độ tăng nhiệt của biến áp tự ngẫu có thể lớn hơn giá trị lớn nhất cho trong 7.2.2 nhưng không gây hỏng cho biến áp tự ngẫu. Trong trường hợp biến áp tự ngẫu có một số cấp , thì thử nghiệm phải tiến hành với cấp nào cho tổn ha o công suất lớn nhất trong biến áp; phải thực hiện trong khoảng thời gian đủ để độ tăng nhiệt đạt giá trị không đổi. Để thuận tiện cho thử nghiệm này, có thể sử dụng trở kháng nối sao thay cho động cơ. 8.3.3.4. Đặc tính điện môi Thử nghiệm phải được tiến hành: theo 8.3.3.4 của Phần 1 nếu nhà chế tạo công bố giá trị điện áp chịu xung danh định U i mp (xem 4.3.1.3); thẹo 8.3.3.4.1, 8.3.3.4.2, 8.3.3.4.3 và 8.3.3.4.4 nếu chưa có giá trị U i mp nào được công bố, và để kiểm tra chịu điện môi trong các đi ề u liên quan của tiêu chuẩn này. Thiết bị thích hợp cho cách ly phải đư ợ c thử nghiệm theo 8.3.3.4 của Phần 1, với gi á trị điện áp thử nghiệm như qui định trong bảng 14 của Phần 1 và tương ứng với giá trị U i mp được nhà chế tạo công bố. Yêu cầu này không áp dụng cho việc kiểm tra chịu điện môi được thực hiện trong suốt trình tự thử nghiệm. Đối với thiết bị không thích hợp cho cách ly, không yêu cầu các thử nghiệm để kiểm tra điện áp chịu xung đ ặ t ngang qua các tiếp điểm mở 8.3.3.4.1. Điều kiện của côngtắc tơ hoặc b ộ khởi động dùng cho thử nghi ệ m Thử nghi ệ m điện môi ph ả i đư ợ c tiến hành trên các côngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động được lắp đ ặ t như khi l à m vi ệ c kể cả dây quấn bên trong, và ở điều kiện khô và sạch . Khi đế của côngtắctơ hoặc bộ khởi động là vật liệu cách điện, thì các phần kim loại phải được đặt tại tất c ả c á c đi ể m dùng để cố định phù hợp với các điều kiện trong lắp đặt b ì nh thường c ủ a c ô ngt ắ ctơ hoặc b ộ khởi động v à các ph ầ n k i m lo ạ i này phải được coi là bộ phận khung của côngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động. Khi c ô ngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động nằm trong vỏ b ọ c cách điện, th ì vỏ b ọ c phải được b ọ c bên ngoài bằng lá kim loại nối với khung. Khi độ bền điện môi c ủ a c ô ngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động phụ thuộc vào bằng cuộn dây dẫn hoặc sử dụng cách điện đặc biệt, thì băng cuốn hoặc cách điện đặc biệt này cũng phải được sử dụng trong quá trình thử nghiệm. 8.3.3.4.2. Đặt điện áp thử nghiệm Khi các mạch điện của côngtắctơ hoặc bộ khởi động kể cả các thiết bị như động cơ, dụng c ụ đo, cơ cấu đóng cắt nhanh và thiết bị bán dẫn mà theo các yêu cầu kỹ thuật liên quan, chúng phải chịu điện áp thử nghiệm điện môi th ấ p hơn điện áp qui định trong 8.3 . 3.4.3, thì theo ý của nhà ch ế tạo các thiết bị này có thể được tháo ra trước khi cho côngtắctơ hoặc bộ khởi động chịu thử nghiệm yêu c ầ u. a) Mạch chính Đối với các thử nghiệm này, bất kỳ mạch điều khiển và mạch phụ nào không được nối bình thường đến mạch chính thì phải được nối đến khung. Điện áp thử nghiệm phải được đặt trong 1 min như sau: 1) với các tiếp điểm chính đóng: giữa tất cả các phần mang điện của tất cả các cực được nối với nhau và khung của côngtắctơ hoặc bộ khởi động; giữa mỗi cực và tất cả các cực khác được nối với khung của côngtắctơ hoặc bộ khởi động; 2) với các tiếp điểm chính m ở : giữa tất cả các phần mang điện của các cực được nối với nhau và khung của côngtắctơ hoặc bộ khởi động; giữa các đầu nối của một phía được nối với nhau và các đ ầ u nối của phía còn lại được nối với nhau. b) Mạch điều khiển và mạ ch phụ Đối với các thử nghiệm này, mạch chính phải được nối với khung. Điện áp thử nghiệm phải được đặt trong 1 min như sau. 1) giữa tất cả các mạch đi ề u khiển, mạch phụ, mà bình thường không nối với mạch chính thì được nối với nhau và khung của c ô ngtắctơ và bộ khởi động; 2) nếu c ầ n , giữa từng phần của mạch đi ề u khiển, mạch phụ mà có thể được cách ly với các ph ầ n khác trong quá trình làm vi ệ c bình thường v à tất c ả các phần khác nối với nhau. 8 . 3.3 . 4 . 3 . Giá trị c ủ a đi ệ n á p thử nghiệm Điện áp thử nghiệm ph ả i c ó dạng sóng cơ bản là hình sin c ó t ầ n s ố từ 45 Hz đến 65 Hz Nguồn điện áp thử nghiệm phải có khả năng cung cấp dòng điện ngắn mạch nhỏ nhất là 0,2 A, khi được điều chỉnh theo điện áp thử nghiệm đo được ở chế độ cắt tải trên phía thử nghiệm. Cơ cấu tác động, nếu có, phải không tác động ở dòng điện nhỏ hơn 0,1A. Giá trị của điện áp thử nghiệm được đặt trong 1 min ở điều kiện khô phải như sau: a) đối với mạch chính, và đối với mạch phụ và mạch điều khiển không được đề cập trong điểm b) dưới đây, thì theo bảng 10: Bảng 10 - Điện áp thử nghiệm điện môi theo điện áp cách điện danh định Điện áp cách điện danh đị nh U i V Điện áp thử nghiệm điện m ô i (xoay chi ề u) ( hiệu dụng ) V U i 60 1 000 60 <> U i 300 2 000 300 U i 660 2 500 660 U i 800 3 000 800 <> U i 1 000 3 500 1 000 <> U i 1 500 * 3 500 * Chỉ đối với điện một chi ề u. b) đối với các mạch điều khiển và mạch phụ mà được nh à chế tạo chỉ ra là không thích hợp để đấu nối với mạch chính: 1 000 V: trong trường hợp điện áp cách điện danh định U i không lớn hơn 60 V; 2 U i + 1 000 V nh ư ng tối thiểu là 1 500 V: trong trường hợp điện áp cách điện danh định U i lớn hơn 60 V; 8.3.3.4.4. Kết quả c ầ n đạt đ ược Thử nghiệm được coi là đạt nếu không xảy ra phóng điện đánh thủng hoặc phóng điện bề mặt. 8.3.3.5. Khả n ă ng đóng và cắt Áp d ụng 8.3.3.5 của Phần 1 với bổ su ng sau: 8.3.3.5.1. Điều kiện thử nghiệm chung Thử nghiệm được tiến hành ở điều kiện t ác động được nêu trong bảng 7 mà không bị hỏng hóc, xem 8.3.3.5.5 f) Đối với thử nghiệm ch ỉ đóng và/ hoặc thử nghiệm đóng – c ắt kết h ợ p (xem bảng 7, chú thích 9) ), điện áp nguồn đi ề u khiển phải là 110% U s , với nửa số chu kỳ thao tác và 85% U s với nửa số chu kỳ còn lại. Đối với m ọ i thử nghiệm đóng – c ắ t kh á c , điện á p ngu ồ n điều khiển ph ả i là 100% U s . Các dây dẫn nối đến mạch chính phải tương tự các dây dẫn được dùng trong làm việc côngtắctơ hoặc bộ khởi động. Nếu cần, hoặc để thuận thiện, mạch điều khiển và mạch phụ, và đặc biệt là cuộn dây từ của nguồn độc lập. Nguồn này phải cung cấp cùng một loại dòng điện và cùng điện áp như quy định đối với các điều kiện làm việc. Rơle quá tải và SCPD của bộ khởi động c ó th ể được nối tắt để tiến hành thử nghiệm khả năng đóng và cắt danh định. 8 .3.3.5.2 Mạch thử nghiệm Áp dụng 8.3.3.5.2 c ủ a Phần 1. 8.3.3.5.3. Đặc tính điện áp phục hồi quá độ Áp d ụ ng 8.3.3.5.3 của Phần 1 cho các lo ạ i sử dụng AC-2 , AC-3 , AC-4 , AC-7b , AC-8a và AC-8b (xem bảng 1). Không c ần đi ề u chỉnh hệ số y hoặc tần số dao động chỉ đối với thử nghiệm kh ả năng đóng (trong AC-3 và AC-4). 8.3.3.5.4. Quá điện áp đóng cắt Ap dụng 8.3.3.5.4 của Phần 1 với bổ sung sau. Quá điện áp đóng cắt phải được kiểm tra ở phía tải giữa các pha đối với các thiết bị nhiều cực và ngang qua tải đối với các thiết bị một cực. Qui trình thử nghiệm đang được xem xét. 8.3.3.5.5. Khả năng đóng và cắt danh định Nếu côngtắctơ nằm trong bộ khởi động đáp ứng riêng các yêu cầu ở điểm a) dưới đây đối với loại sử dụng của bộ khởi động, thì bộ khởi động không c ầ n thử nghiệm. a) Khả năng đóng và cắt danh định của côngtắctơ Côngtắctơ phải đóng và cắt dòng điện tương ứng với loại sử dụng của nó và với số chu kỳ thao tác được cho trong bảng 7. Xem thêm điểm d) dưới đây đối với côngtắctơ đảo chi ề u. Côngtắctơ loại sử dụng AC-3 và AC-4 phải chịu 50 lần chỉ thao tác đóng và tiếp theo là 50 lần thao tác đóng và cắt. b) Khả năng đ óng và cắt danh định của bộ khởi động h a i chiều và bộ khởi động trực tiếp tr ê n lưới (AC-3, AC-7b) và khí cụ đóng c ắ t mạch stato của bộ khởi động mạch r ô to có biến tr ở (AC-2). Bộ khởi động phải đóng và cắt dòng điện tương ứng với loại sử d ụng với số chu kỳ thao tác cho trong bảng 7. Bộ khởi động AC-3 phải ch ị u 50 lần chỉ thao tác đóng và tiếp theo là 50 l ầ n thao tác đóng và cắt. c ) Khả n ă ng đó ng v à cắt danh đ ị nh v à khả n ă ng chuyển đổi của b ộ khởi động sao - tam giác (AC- 3) v à b ộ khởi động có bi ế n áp tự ngẫu hai cấp (AC-3) B ộ khởi động ph ả i đóng v à cắt dòn g điện tương ứng với lo ạ i sử dụng của nó cho trong b ả ng 7 C ả hai vị trí khởi động v à Đ Ó NG hoặc vị trí n ố i tam g iác c ủ a b ộ khởi động trước tiên phải chịu 50 lần c hỉ thao tác đóng, dòng điện được cắt bằng khí cụ đóng cắt riêng Sau đó, bộ khởi động phải chịu 50 lầ n tác động cắt và đóng. Mỗi chu kỳ phải bao gồm các trình tự sau: đóng dòng điện ở vị trí khởi động hoặc ở vị trí nối sao. cắt dòng điện ở vị trí khởi động hoặc ở vị trí nối sao. đóng dòng điện ở vị trí Đóng hoặc ở vị trí nối tam giác; cắt dòng điện ở vị trí ĐÓNG hoặc ở vị trí nối tam giác; giai đoạn cắt; Mạch tải ph ả i được nối với b ộ khởi động như là nối với dây quấn của động cơ. Dòng điện làm việc danh định của b ộ khởi động (l e là dòng điện ở vị trí Đ Ó NG hoặc vị tr í nối tam giác. Chú thích - Trong trường hợp bộ khởi đ ộ ng sao - tam giác, đi ề u quan trọng là đo dòng điện thử nghiệm ở vị trí nối sao và nối tam giác v ì tổng tr ở ngu ồ n có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ số biến áp Khi một máy biến áp có nhiều hơn một điện áp đ ầ u ra , th ì phải nối để điện áp khởi động lớn nhất. Thời gian đóng váo vị tr í khởi động và vị trí ĐÓNG, thời gian cắt như nêu trong bảng 7. d) Khả năng đóng và cắt danh định của bộ khởi động đảo chi ề u và bộ khởi động trực tiếp tr ê n lưới (AC-4). Bộ khởi động phải đóng và cắt d òng điện cho trong bảng 7. Trước tiên phải thực hiện 50 l ầ n chỉ thao tác đóng, còn dòng điện được cắt bằng kh í cụ đóng cắt riêng, tiếp sau là thực hiện 50 thao tác đóng và cắt. Mạch tải phải được nối đến bộ khởi động như là nối với dây quấn của động cơ. Đối với bộ khởi động có lắp hai côngtắctơ, hai côngtắctơ A và B phải được sử dụng và đi dây như trong sử dụng bình thường. Mỗi trình tự của 50 lần thao tác phải là: đóng A - mở A - đóng B – m ở B - giai đoạn cắt Việc chuyển đổi từ "mở A" sang “đóng B" phải được thực hiện nhanh như chuyển đổi bằng hệ thống điều khiển bình thường. Phải sử dụng phương tiện khoá liên động cơ hoặc điện đi kèm bộ khởi động hoặc có s ẵ n để kế t hợp các côngtắctơ làm thiết bị đảo chi ề u. Nếu mạch đảo chi ề u được b ố trí sao cho cả hai côngtắctơ có thể được cấp điện đ ồ ng thời, th ì phải thực hi ệ n 10 trình tự bổ sung với cả hai c ô ngtắctơ được cấp điện đ ồ ng thời. e) Khả năng đóng và cắt danh định của thiết bị đóng và cắt mạch rôto của b ộ khởi động động mạch r ô to có bi ế n tr ở. Vi ệ c kiểm tra khả năng đóng v à cắt của khí cụ đón g cắt m ạch rôto phải được thực hiện như trong 8.3.3. 5.5 b ) đối với loại sử dụng AC-2 trong trường hợp l e = l er, d ò ng điện mạch r ôto d anh định lớn nh ấ t mà bộ khởi động được thi ế t kế U e = U er (điện áp l à m việc mạch rôto danh định) và U/U e phải là 0,8. H ệ s ố công suất ph ả i là 0 , 95 . Các điện trở khởi động có th ể được th á o ra đối với thử nghiệm này v à đối với c á c bộ khởi động c ó nhi ề u hơn hai c ấ p, thử nghiệm ph ả i được thực hiện trên l ầ n lư ợ t từng khí c ụ đóng cắt. Vì kh í c ụ đóng cắt mạch r ô to trong bộ khởi động c ó nhi ề u hơn hai c ấ p không đóng và cắt ở đủ điện á p mạch rôto , nên điện áp dùng cho c á c thử nghiệm n à y c ó th ể gi ả m th e o t ỷ số: Điện trở khởi động được đóng cắt Điện trở khởi động tổng Khi b ộ khởi động được đấu nối sao cho cắt mạch điện bằng khí c ụ đóng cắt mạch stato trước khi kh í cụ đ óng cắt mạch rôto mở ra , th ì không c ầ n kiểm t ra kh ả năng cắt. Đ ố i với kh í c ụ đóng c ắ t mạch r ô to đã đáp ứng c á c yêu cầu tương ứng với các yêu cầu qui định ở trên, thì không c ầ n thử nghiệm thêm nữa. f) Hoạt đ ộ ng đúng và tình trạng của côngtắctơ hoặc bộ khởi động trong và sau các thử nghiệm khả năng đóng và cắt , chuyển đổi và đảo chiều Trong suốt các thử nghiệm nằm trong giới hạn về khả năng đóng và cắt qui định của 8.3.3.5 và kiểm tra tính năng làm việc qui ước từ 8.3.3.6.1 đến 8.3.3.6.6, không được có h ồ quang kéo dài, không được có phóng điện giữa các cực, không được nổ các phần tử chảy trong mạch nối đất (xem và không được chảy các tiếp điểm. Các tiếp điểm vẫn phải hoạt động được khi côngtắctơ hoặc bộ khởi động được đóng cắt bằng phương pháp điều khiển thích hợp. 8.3.3.6. Khả năng thực hiện thao tác Áp dụng 8.3.3.6 của Phần 1 với bổ sung sau: Các thử nghiệm liên quan đến việc kiểm tra tính năng làm việc qui ước dùng để kiểm tra khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho trong bảng 8 của côngtắctơ hoặc bộ khởi động. Các dây dẫn nối đến mạch chính phải tương tự như các dây dẫn được dùng khi làm việc c ô ngtắctơ hoặc bộ khởi động. Rơle quá tải và SCPD của bộ khởi động có thể được nối tắt để tiến hành các thử nghiệm. Mạch thử nghi ệ m được cho trong 8.3.3.5.2 có thể áp d ụ ng và tải được điều chỉnh theo 8.3.3.5.3. Điện áp đi ề u khiển phải là 100% điện áp ngu ồ n điều khiển danh định. Nếu côngtắctơ nằm trong bộ khởi động đã đáp ứng riêng biệt các yêu cầu của 8.3.3.6.1 đối với lo ạ i sử d ụ ng của b ộ khởi động, thì bộ khởi động không c ầ n phải thử nghiệm. 8.3.3.6.1. T í nh n ă ng làm việc qui ước của côngtắctơ Côngtắctơ phải đóng vá cắt dòng điện tương ứng với lo ạ i sử d ụ ng v à với s ố chu kỳ thao tác cho trong b ả ng 8 Xem th ê m 8 3.3.6.4. 8.3.3.6.2. Tính năng làm việc qui ước c ủ a b ộ khởi động tr ự c tiếp tr ê n lưới v à b ộ khởi động hai chiều (AC-3 ) v à c ủ a kh í c ụ đóng cắt mạch stato c ủ a b ộ khởi động mạch rôto c ó bi ế n trở (AC-2) B ộ kh ở i đ ộ ng ph ả i đ ó ng v à cắt dòng điện tương ứng với cấp sử dụng và với số chu kỳ thao tác cho trong bảng 8. 8. 3.3 .6.3. T í nh năng làm việc qui ước c ủ a b ộ khởi động sao - tam gi á c (AC-3) v à b ộ khởi động c ó biến áp tự ngẫu hai cấp (AC - 3) Bộ khởi động ph ả i đ ó ng v à c ắ t dòng điện tương ứng với cấp sử dụng và với số chu kỳ thao tác cho trong bảng 8. Trình t ự thử nghiệm phải như qui định trong 8.3.3.5.5 điểm c), nhưng không thực hiện 50 thao tác chỉ đóng. 8.3.3.6.4. T í nh năng làm việc qui ước của bộ khởi động đảo chiều và b ộ khởi động trực tiếp trên lưới (AC -4 ) B ộ khởi động phải đ óng và c ắ t dòng điện tương ứng với cấp sử d ụ ng và với s ố chu kỳ thao tác cho trong b ả ng 8. Qui trình thử nghiệm phải như qui định trong 8.3.3.5.5, điểm d), nhưng không thực hiện 50 thao tác chỉ đ ó ng và không thực hiện 10 trình tự bổ sung cấp nguồn đồng thời. 8.3.3.6.5. Tính n ă ng làm việc qui ước của khí c ụ đóng cắt mạch rôto của bộ khởi động mạch rôto có biến tr ở Việc kiểm tra tính n ă ng làm việc qui ước của khi cụ đóng cắt mạch rôto phải được thực hiện như đối với loại sử d ụ ng AC-2 được cho trong bảng 8. Qui trình thử nghiệm phải như qui định trong 8.3.3.5.5, điểm e). 8.3.3.6.6. Hoạt động đúng của côngtắctơ hoặc bộ khởi động trong và tình trạng của chúng sau các thử nghiệm t í nh năng làm việc qui ước Phải đáp ứng đầy đủ các y êu cầu của 8.3.3.5.5, điểm f), và phải kiểm tra đặc tính điện môi của côngtắctơ hoặc bộ khởi động sử dụng điện áp thử nghiệm có dạng sóng cơ bản là hình sin và có giá trị bằng hai lần điện áp làm việc danh định nhưng không nhỏ hơn 1 000 V. Điện áp thử nghiệm phải được đặt trong 1 min như qui định trong 8.3.3.4.2, điểm a)1). 8.3.4. Tính năng ở đ iều kiện ngắn mạch Đi ề u này qui định các điều kiện thử nghiệm để kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu của 7.2.5.1. Các yêu cầu riêng liên quan đến qui trình thử nghiệm, trình tự thử nghiệm, tình trạng của thiết bị sau thử nghiệm và các loại phối hợp được cho trong 8.3.4.1 và 8.3.4.2. 8.3.4.1. Đi ề u kiện chung đối với các thử nghiệm ngắn mạch 8.3.4.1.1. Yêu cầu chung đối với các t hử nghiệm ngắn mạch Áp dụng 8.3.4.1.1 của Phần 1 với bổ sung sau: Côngtắc t ơ và bộ khởi động cần được sử dụng trong vỏ bọc phải được thử nghi ệ m trong vỏ b ọ c nhỏ nhất được nhà chế t ạ o qu y đ ị nh 8.3.4.1.2. Mạch thử nghi ệ m để kiểm tra các thông số ngắn mạch đ ặ c trưng Á p d ụ ng 8.3.4 .1. 2 của phần 1 nhưng đối với loại phối hợp “1” phần tử chảy F và điện trở R L được thay bằng dây một sợi 6 mm 2 , chiều dài từ 1,2 m đến 1,8 m, được nối với trung bình, hoặc nối với một trong các pha nếu có thỏa thuận với nhà chế tạo. Chú thích - Cỡ d â y l ớ n hơn n à y không đư ợ c dùng như m ộ t cơ c ấ u phá t hi ệ n nhưng để thiết lập điều kiện "đất" cho phép đ á nh gi á h ỏ ng hóc . 8.3.4.1.3. H ệ s ố c ô ng suất c ủ a mạch thử nghi ệ m Áp dụng 8.3.4.1 . 3 của Phần 1. 8.3.4.1.4. h ằ ng số thời gian của mạch thử nghi ệ m Áp dụng 8.3.4.1.4 c ủ a Phần 1. 8.3.4.1.5. Hiệu chỉnh mạch thử nghiệm Áp dụng 8.3.4.1.5 của Phần 1. 8.3.4.1.6. Qui tr ì nh thử nghiệm Áp dụng 8.3.4.1.6 của Phần 1 với bổ sung sau: Côngtắctơ hoặc bộ khởi động và SCPD lắp cùng, hoặc bộ khởi động phối hợp hoặc bộ khởi động có bảo vệ phải được l ắ p đặt và đấu nối như trong sử dụng thông thường. Chúng phải được nối vào mạch thử nghiệm bằng dây cáp dài nhất là 2,4 m (tương ứng với dòng điện làm việc của bộ khởi động) dùng cho mỗi mạch ch í nh. Nếu SCPD tách riêng khỏi bộ khởi động, thì SCPD phải được nối với bộ khởi động bằng dây cáp như qui định trên đây. (Tổng chiều dài cáp không lớn hơn 2,4 m). Các thử nghiệm ba pha được coi là bao hàm các ứng dụng một pha. 8.3.4.1.7. Để trống 8.3.4.1.8. Nội dung báo cáo thử nghiệm Áp dụng 8.3.4.1.8 của Phần 1 . 8.3.4.2. Dòng điện ngắn mạch có đi ề u kiện danh định của côngtắctơ, bộ khởi động, bộ khởi động phối hợp v à bộ khởi động có b ả o vệ C ô ngtắctơ hoặc bộ khởi động có lắp SCPD , hoặc b ộ khởi đ ộ ng phối h ợ p, hoặc bộ khởi động có bảo vệ, phải chịu đư ợ c c á c thử nghiệm nêu trong 8.3.4.2.1 và 8.3.4.2.2 Thử nghiệm ph ả i thực hiện sao cho đảm bảo điều kiện v ề dòng diện I e , là lớn nhất và U e l à lớn nhất đối với lo ạ i sử dụng AC-3. Đối với bộ khởi động hoặc côngtắctơ hoạt động bằng nam châm điện, l ự c hút ph ả i được duy trì bằng m ộ t nguồn điện riên g tại áp điều khiển qui đ ị nh . SCPD phải là loại được nêu trong 7.2.5.1. N ế u SCPD là m ột apt ô m á t c ó d ò ng điện điều chỉnh được thì thử nghiệm phải được thực hiện ở vị trí đặt của áptômát là lớn nhất đối với loại phối hợp được công bố và đối với loại bảo vệ phân biệt. T rong quá trình thử nghiệm, tất c ả các l ỗ của v ỏ b ọ c ph ả i được b ị t k í n như trong l à m vi ệ c b ì nh thư ờ ng v à cửa hoặc nắp đậy được khóa chặt bằng phương tiện được cung cấp. B ộ khởi động khống chế một dãy thông số đặc trưng của động cơ và có các rơle quá t ả i thay th ế được cho nhau ph ả i được th ử nghiệm đ ồ ng thời với rơle qu á tải có trở kháng lớn nhất và rơle qu á tải có trở kháng nhỏ nhất cùng với SCPD tương ứng. Đối với lo ạ i phối h ợ p "1", tại dòng điện kỳ vọng “r" hoặc tại l q , có thể sử dụng một mẫu thử nghiệm mới cho mỗi thao tác O ho ặ c CO c ủ a tr ì nh tự thử nghiệm. Đ ố i với lo ạ i phối hợp “2" , phải sử dụng một mẫu cho tr ì nh t ự thử nghiệm O - CO tại dòng điện kỳ vọng “r”. Có thể sử dụng một mẫu riêng cho tr ì nh tự thử nghiệm O - CO tại dòng điện ngắn mạch có điều kiện danh định l q . 8.3.4.2.1. Thử nghiệm t ạ i dòng điện kỳ vọng “r” Mạch điện phải được điều chỉnh đến dòng điện thử nghiệm kỳ vọng tương ứng với dòng điện làm việc danh định l e theo bảng 11. Sau đó , các côngtắctơ hoặc bộ khởi động và SCPD lắp cùng, hoặc bộ khởi động phối hợp hoặc bộ kh ở i động có bảo vệ phải được nối vào mạch. Phải thực hiện các trình tự thao tác sau đ â y: 1) Thực hiện một thao tác cắt SCPD khi tất cả các khí cụ đóng cắt đã ở vị trí đóng. 2) Thực hiện một thao tác cắt SCPD bằng cách đóng côngtắctơ hoặc bộ khởi động vào chế độ ngắn mạch. Bảng 11- Giá trị dòng điện thử nghiệm k ỳ vọng theo dòng đ iện làm việc danh định D ò ng đi ệ n làm vi ệ c d anh đ ị nh * l e (AC-3) A Dòng điện k ỳ vọng “r” kA 0 <> e 16 1 16 <> e 63 3 63 <> e 125 5 125 <> e 315 10 315 <> e 630 18 630 <> e 1 000 30 1 000 <> e 1 600 42 1 600 <> e Phả i có thỏa thuận giữa nh à ch ế t ạ o và người sử d ụ ng * Nếu côngtắctơ và bộ khởi động không được qui đ ị nh theo lo ạ i sử dụng AC-3 , dòng điện k ỳ v ọ ng 'r' phải tương ứng với dòng điện làm việc danh định lớn nhất đối với loại sử dụng bất kỳ do nhà chế tạo ấn định. Hệ số công suất hoặc hằng số thời gian ph ả i theo bảng 16 ở 8.3.4.1.4 của Phần 1. 8.3.4.2.2. Thử nghiệm tại dòng điện ngắn mạch có đi ề u kiện danh định l q , Chú thích - Thử nghiệm này thực hiện khi dòng điện I q , cao hơn dòng điện “r". Đi ề u ch ỉ nh mạch điện đến dòng điện ngắn mạch kỳ vọng Iq bằng dòng điện ngắn mạch có điều kiện danh định. Nếu SCPD là một c ầ u chảy và dòng điện thử nghiệm nằm trong dải dòng điện giới hạn của c ầ u chảy, nếu có, th ì ph ả i chọn c ầ u chảy để cho phép dòng điện đ ỉ nh cho phép đi qua ( l q ) là lớn nhất và điện năng (l 2 t) cho phép đi qua là lớn nhất. Sau đó, côngtắctơ hoặc bộ khởi động và SCPD lắp cùng hoặc bộ khởi động phối hợp hoặc bộ khởi động có bảo vệ phải được nối vào mạch điện. Phải t hực hiện các trình tự thao tác dưới đây: 1) Thực hiện một thao tác cắt SCPD khi tất cả các khí cụ đóng cắt đã ở vị trí đóng. 2) Thực hiện một thao tác cắt SCPD bằng cách đóng côngtắctơ hoặc bộ khởi động vào chế độ ngắn mạch. Với một bộ khởi động phối hợp hoặc bộ khởi động có bảo vệ, nếu khí cụ đóng cắt của SCPD phù hợp với TCVN 6592-2 (IEC 947-2) hoặc TCVN 6592-3 (IEC 947-3) và có khả năng cắt ngắn mạch hoặc dòng điện ngắn mạch có điều kiện danh định nhỏ hơn dòng điện ngắn mạch có điều kiện danh định của bộ khởi động phối hợp hoặc bộ khởi động có b ả o vệ thì phải thực hiện thử nghiệm bổ sung sau đáy: 3) Thực hiện một thao tác cắt SCPD bằng cách đóng khí cụ đóng cắt (công tắc hoặc áptômát) vào chế độ ngắn mạch. Thao tác này có thể thực hiện hoặc trên một mẫu mới (bộ khởi động hoặc SCPD) hoặc trên mẫu đ ầ u tiên theo thoả thuận với nhà chế tạo. Sau thao tác này , ch ỉ kiểm tra các điều kiện từ A đến G của 8.3.4.2.3. 8.3.4. 2.3 . Kết qu ả cần đ ạ t được Côngt ắ ctơ , b ộ khởi động ho ặ c bộ khởi động phối h ợ p hoặc b ộ khởi động có bảo v ệ phải được coi là đã đạt các thử nghi ệ m tại dòng điện kỳ vọng "r" và, nếu có thể, t ạ i dòng điện kỳ v ọ ng l q nếu thoả mãn các điều ki ệ n sau đây đối với lo ạ i phối hợp được ấ n định. C ả hai lo ạ i phối hợp (t ấ t c ả c á c thiết bị) A Dòng điện sự cố bị ngắt hoàn toàn nhờ SCPD hoặc bộ khởi động phối hợp và cầu chảy hoặc phần tử chảy hoặc dây dẫn cứng nối giữa vỏ và nguồn không được chảy. B Cửa hoặc nắp đậy của v ỏ b ọ c không b ị m ở tung ra v à vẫn có thể m ở được c ử a hoặc nắp đậy. Sự biến d ạ ng của vỏ b ọ c được coi là chấp nh ậ n được với điều kiện l à cấp bảo vệ b ằ ng v ỏ ngoài không thấp hơn IP2X. C Ruột dẫn hoặc đấu n ố i không b ị h ỏ ng v à ruột d ẫ n không b ị tu ộ t ra khỏi đ ầ u nối D Không b ị nứt hoặc vỡ n ê n c á ch điện đến mức l à m phương h ạ i đến tính to à n v ẹ n về lắp đ ặ t của các phần mang điện. C ả hai loại ph ố i hợp (ch ỉ với các bộ khởi động ph ố i hợp và bộ khởi động có bảo vệ); E Áptômát hoặc cơ cấu đóng cắt vẫn có khả năng cắt bằng tay nhờ phương tiện thao tác của chúng. F Không một đầu dây nào của SCPD được tuột hoàn toàn khỏi phương tiện để lắp nó v à o bộ phận dẫn điện để hở. G Nếu sử dụng áptômát có khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định nhỏ hơn dòng điện ngắn mạch có điều ki ệ n danh định được ấn định cho bộ khởi động phối hợp hoặc bộ khởi động có bảo vệ, thì áptômá t phải được thử nghiệm để tác động như sau: 1) Áptômát có các rơle hoặc bộ nhả tác động tức thời th ì tác động ở 120% của dòng điện tác động. 2) Áptômát có các rơle và bộ nhả quá tải, tác động ở 250% dòng điện danh định của áptômát. Loại phối hợp “1” (cho tất cả các thiết bị): H Không được có phóng điện của các bộ phận ở bên ngoài vỏ bọc. Có thể chấp nhận hỏng đối với côngtắctơ và rơle quá tải. Bộ khởi động có thể hoạt động sau mỗi thao tác. Vì thế, bộ khởi động phải được kiểm tra kỹ lưỡng và côngtắctơ và/hoặc rơle quá tải và bộ nhả của áptômát phải được đặt lại, nếu cần, và trong trường hợp bảo vệ bằng cầu chảy, tất cả các dây chảy phải được thay thế. Loại phối hợp “1" (chỉ cho bộ khởi động phối hợp và bộ khởi động có bảo vệ): I Sau mỗi thao tác (tại dòng điện “r” và l q ) phải kiểm tra cách điện bằng thử nghiệm điện môi trên thiết bị thử nghiệm trọn bộ (SCPD cộng với côngtắct ơ /bộ khởi dộng nhưng kiểm tra trước khi thay thế các bộ phận) bằng cách sử dụng điện áp thử nghiệm có dạng cơ bản là hình sin và có giá trị gấp hai lần điện áp làm việc danh định U e nhưng không nhỏ hơn 1 000 V. Điện áp thử nghiệm phải đặt trong thời gian 1 min l ê n c á c đ ầu nối n g u ồ n v à o , trong khi côn g tắc hoặc áptômát ở vị trí mở. Điện áp đặt v à o như sau: giữa mỗi cực và t ất cả các cực khác được nối với khung của bộ khởi động; giữa tất c ả c á c phần mang điện của t ất cả các cực nối với nhau và khung của b ộ khởi động; giữa c á c đ ầ u n ố i phía lưới n ố i với nhau và c á c đấu nối phía tải nối với nhau Lo ạ i phối hợp "2" ( tấ t cả c á c thiết bị): J Không được xuất hiện hỏng rơle qu á t ả i hoặc các bộ phận khác, ngoài ra, cho phép các tiếp điểm của côngtắctơ hoặc bộ khởi động có thể bị dính với nhau, nếu như các tiếp điểm tháo rời ra một cách dễ dàng (ví dụ bằng tuốcnơvít) mà không bị biến đá ng kể, nhưng không cho phép thay thế các bộ phận trong quá trình thử nghiệm, ngoại trừ trường hợp bảo vệ bằng cầu chảy thì tất cả các dây chảy phải được thay thế. Nếu tiếp điểm bị dính như đã m ô t ả trên đây , phải ki ể m tra chức n ă ng của thiết b ị bằng cách ch o ch ị u 10 chu kỳ thao tác trong c á c điều kiện n ế u ở bảng 8 ứng với loại sử dụng c ó th ể á p dụng. K T á c đ ộ ng c ủ a rơl e qu á t ả i ph ả i được ki ể m tra ở bội số dòng điện đặt v à ph ả i ph ù hợp với đặc t í nh tác đ ộ ng công b ố theo 4.7.5 cho c ả trước và sau khi thử nghiệm ngắn mạch . L Ph ả i kiểm tra cách điện bằng thử ngh iệ m điện m ô i trên côngtắctơ , bộ khởi động, bộ khởi động phối hợp và b ộ khởi động có bảo vệ bằng cách sử dụng điện áp thử nghi ệ m có dạng cơ bản là hình sin và có giá trị gấp hai l ầ n điện áp làm việc danh định U e nhưng không nhỏ hơn 1 000 V. Điện áp thử nghi ệ m phải đặt trong 1 min như đã qui định trong 8.3.3.4.2, điểm a)1). Trong t rường hợp bộ khởi động phối hợp và b ộ khởi động có bảo vệ , phải tiến hành các thử nghiệm bổ sung theo điểm a)2) của 8.3.3.4.2. (i) với các tiếp điểm của công tắc hoặc áptômát ở vị tr í mở và các tiếp điểm của bộ khởi động ở vị trí đóng: (ii) với các tiếp điểm của công tắc ho ặ c áptômát ở vị trí đóng và các tiếp điểm của bộ khởi động ở vị trí m ở . 8.3.5. Khả năng chịu dòng điện quá tải của côngtắctơ Để thử nghiệm, các côngtắctơ phải được lắp đặt , đi dây và thao tác như qui định trong 8.3.2. Tất cả các cực của côngtắctơ phải đồng thời chịu một thử nghiệm với d ò ng điện quá tải và khoảng thời gian qui định trong 7.2.4.4. Thử nghiệm được thực hiện ở điện áp thuận tiện bất kỳ và bắt đầu thử nghiệm khi c ô ngtắctơ ở nhiệt độ phòng. Sau thử nghiệm, v ề căn bản côngtắctơ phải ở t ì nh trạng giống như trước khi thử nghiệm. Điều này được kiểm tra bằng cách xem xét. Chú thích - Giá trị l 2 t (tích phân Jun) được tính toán từ thử nghiệm này không được dùng để đánh giá tính năng của côngtắctơ trong điều kiện ngắn mạch. 8.3.6. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm lấy mẫu 8.3.6.1. Yêu cầu chung Các thử nghiệm phải tiến hành trong các điều kiện giống hoặc tương đương với các điều kiện qui định cho các thử nghiệm điển hình tại các phần có liên quan trong 8.1.2. Tuy nhiên, các giới hạn làm việc trong 8.3.3.2 có thể được kiểm tra ở nhiệt độ không khí môi trường thông thường và chỉ kiểm tra trên rơle quá tải , nhưng c ầ n hiệu ch ỉ nh đối với điều kiện môi trường bình thường. 8.3.6. 2 . Giới h ạ n làm việc và giới hạn thao tác Đối với c á c côngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động ki ể u điện từ , kh í nén v à kiểu điện - kh í nén , c á c thử nghiệm được tiến h à nh đ ể ki ể m tra khả năng làm vi ệ c n ằ m trong các giới h ạ n qui đ ị nh trong 7 . 2 . 1.2 . Đối với bộ khởi động thao tác bằng tay, tiến hành thử nghiệm để kiểm tra hoạt động đúng của bộ khởi động (xem 7.2 . 1.2 , 7.2.1 . 3 v à 7 . 2 . 1.4) Ch ú thích - Trong c á c thử nghiệm này. Kh ô ng nhất thiết phải đạt cân bằng nhiệt. Sự không cân bằng nhiệt có th ể được bù lại bằng cách sử dụng một điện trở mắc nối tiếp hoặc bằng cách giảm giới h ạ n điện áp m ộ t cách thích h ợ p . Ph ả i thực hiện c á c th ử nghiệm đ ể kiểm tra việc hiệu chuẩn c á c rơle qu á tải. Trong trường hợp rơle quá tải theo nguyên lý nhiệt hoặc rơle quá tải theo nguyên lý từ có thời gian trễ, đây có thể là một thử nghiệm riêng với tất cả các cực được cấp điện như nhau tại bội số của dòng điện đặt để kiểm tra thời gian tác động là đúng với đường cong do nhà chế tạo cung cấp (trong phạm vi dung sai); trong trường hợp là rơl e quá t ải theo nguyên lý từ tác động tức thời, thử nghiệm phải thực hiện ở 1.1 lần giá trị dòng điện đặt. Ch ú thích - Trong trư ờ ng h ợ p rơle quá tả i theo nguyên lý từ có thời gian trễ có một cơ cấu làm trễ thời gian ho ạ t động cùng bộ giảm chấn chứa chất lỏng, việc hiệu chuẩn có thể thực hiện với bộ giảm ch ấ n để rỗng tại một tỉ lệ phần trăm dòng điện đ ặ t do nhà chế t ạ o ấn định v à có khả năng chứng minh được bằng m ộ t thử nghiệm riêng. 8.3.6.3. Thử nghiệm điện môi Thử nghiệm phải thực hiện trên các c ô ngtắctơ và bộ khởi động khô và sạch, giá trị điện áp thử nghiệm phải phù hợp với 8.3.3.4.3. Khoảng thời gian của mỗi thử nghiệm có thể giảm còn 1 s. Đặt điện áp thử nghiệm như sau: a) giữa các cực với các tiếp điểm chính đang đóng (nếu có mạch nối song song giữa các cực thì các tiếp điểm chính được mở ra); b) giữa các cực và khung của côngtắctơ hoặc bộ khởi động trong khi các tiếp điểm chính ở vị trí đóng. Trong trường hợp côngtắctơ hoặc bộ khởi động nằm hoàn toàn trong vỏ bọc bằng vật liệu cách điện, th ì thiết bị phải được lắp trên đế kim loại như trong sử dụng b ì nh thường, và điện áp thử nghiệm phải đặt giữa các cực và đ ế kim loại; c) đặt ngang qua các đầu nối của m ỗ i cực trong khi các tiếp điểm chính mở; d) đặt lên các mạch điều khiển và mạch phụ, như được mô tả trong 8.3.3.4.2, điểm b); e) trong trường h ợ p là bộ khởi động mạch r ô to có biến trở , tất cả các cực của kh í cụ đóng cắt mạch r ô to sẽ được n ố i b ì nh thư ờ ng qua điện tr ở khởi động; do đó, thử nghiệm điện môi bị khống chế trong việc đặt điện áp thử nghiệm giữa mạch rôto và khung của b ộ khởi động. Vi ệ c sử dụng lá kim lo ạ i như qui định trong 8.3.3.4.1 là không bắt bu ộ c. Thử nghiệm được coi l à đ ạ t n ế u các điều kiện n ê u trong 8.3.3.4.4 được đáp ứng. 8.4. Th ử nghiệm EMC 8 . 4 . 1 . Yêu c ầu chun g Áp dụng 8.3 . 2 . 1 , 8 . 3 . 2 . 3 và 8.2 . 3 . 4 của Phần 1 v à c á c bổ sung sau : Theo thỏa thuận với nhà chế tạo có thể thực hiện nhiều hơn một thử nghiệm EMC hoặc toàn bộ các thử nghiệm EMC trên cùng một mẫu mới hoặc đã qua trình tự thử nghiệm theo 8.3.1. Các thử nghiệm EMC có thể theo trình tự thuận lợi bất kỳ. B á o cáo thử nghiệm phải nêu m ọ i ph é p đo đặc biệt được tiến hành đ ể đ ạ t s ự ph ù h ợ p , ví dụ việc sử d ụ ng cáp b ọ c lưới hoặc cáp đặc biệt . Nếu có sử dụng các trang b ị phụ trợ cùng với các c ô ngtắctơ hoặc bộ khởi động để ph ù hợp với các yêu c ầ u v ề phát xạ hoặc miễn nhi ễ m th ì ph ả i được nêu trong báo cáo thử nghiệm . M ẫ u thử nghi ệ m phải có tr ạ ng thái đóng hoặc mở , ch ọ n tr ạ ng thái nào xấu hơn , v à phải hoạt động với ngu ồ n điều khiển danh định. 8.4.2. Miễn nhi ễ m Yêu c ầ u thực hiện các thử nghiệm trong bảng 13. Các yêu c ầ u đặc biệt được qui định trong 8.4.2.1 đến 8.4.2.6. Trong quá tr ì nh thử nghiệm EMC , nếu cần nối dây đến mẫu thử nghiệm, thì mặt cắt và loại ruột dẫn là không b ắ t buộc nhưng phải phù hợp với các tài liệu của nhà chế tạo. Bảng 13 - Thử nghiệm miễn nhiễm EMC Loại thử nghiệm Mức khắc nghiệt yêu c ầ u 1,2/50 s - 8/20 s đột biến 2 kV lưới - đất IEC 1000-4-5 1 kV lưới - lưới Đ ộ t biến quá độ nhanh 2 kV IEC 1000-4-4 Trường điện từ 10 v/m IEC 1000-4-3 Phóng điện tĩnh điện 4 kV/phóng điện tiếp xúc IEC 1000-4-2 8 kV/phóng điện qua không kh í 8.4.2.1. T í nh năng của mẫu thử nghiệm trong và sau quá trình thử nghiệm Nếu không có qui định nào khác, áp dụng tiêu chí tính n ă ng 2, xem 7.3.2.2. Trong và sau thử nghiệm, không cho phép giảm sút t í nh năng. Sau thử nghiệm, phải kiểm tra giới hạn tác động theo 8.3.3.2. 8.4.2.2. Phóng điện t ĩnh điện Thử nghi ệ m ph ả i thực hiện bằng c á ch sử d ụ ng phương pháp của IEC 1000-4-2. Ngoại trừ đối với các ph ầ n kim lo ạ i phóng điện tiếp xúc, th ì ch ỉ yêu c ầ u phóng điện qua không kh í Không thể làm thử nghiệm nếu thiết bị có khung hở hoặc có cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài IP00. Trong trường hợp này, nhà chế tạo phải gắn nhãn lên thiết bị để báo cáo có khả năng gây tổn hại do phóng điện tĩnh. Mười xung â m v à mười xung dương phải đ ặ t đến từng điểm đã ch ọ n, khoảng th ờ i gian giữa mỗi l ầ n phóng điện k ế tiếp là 1 s. Kh ô ng yêu c ầ u thử nghiệm trên các đ ấ u n ố i ngu ồ n. Không yêu c ầ u thử nghi ệ m trên c á c dây d ẫ n ngo ạ i trừ các cuộn dây c ấ p điện . 8.4. 2.3 . Trường điện từ Thử nghi ệ m phải thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp của IEC 1000-4-3. Áp d ụ ng qui tr ì nh thử nghiệm của IEC 1000-4-3. Thiết bị ph ả i phù hợp với tiêu chí tính năng 1. Kh ô ng yêu cầu thử nghiệm nếu thiết bị được b ọ c hoàn toàn trong vỏ b ọ c kim loại có m ụ c đích riêng về EMC được l ắ p đặt như qui định của nhà chế tạo. 8.4. 2.4 . Đột bi ế n quá đ ộ nhanh Thử nghiệm phải được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp của IEC 1000-4-4. Đ ộ t biến phải được đặt l ê n tất cả các đầu nối mạch chính, mạch điều khiển và mạch phụ, bất kể chúng có tiếp điểm điện tử hay tiếp điểm thông thường. Điện áp thử nghiệm phải được đặt trong thời gian 1 min. 8.4.2. 5 . Đột biến (1,2/50 s - 8/20 s) Thử nghiệm được thực hiện dùng phương pháp của IEC 1000-4-5. Ưu tiên sử d ụng ghép nối bằng tụ điện. Đột biến phải đặt l ê n tất c ả các đầu nối của mạch chính, mạch điều khiển hoặc mạch phụ, bất kể là chúng có tiếp điểm điện tử hay tiếp điểm thông thư ờ ng. Tỷ lệ lặp lại là một đột biến trong một phút, với số xung là năm xung dương và năm xung â m. 8.4.2.6. Sóng hài Đang xem xét. 8.4.3. Phát x ạ Đối với thiết bị được thiết kế cho môi trường 2, phải nêu các cảnh báo thích hợp đối với người sử dụng (v í dụ trong sổ tay chỉ dẫn) để qui định rõ ràng việc sử d ụ ng các thiết bị này trong m ô i trường 1 có thể gây ra nhiễu vô tuy ế n m à trong trường h ợ p này người sử dụng có thể phải yêu c ầ u phương pháp bổ sung làm gi ả m nhi ễ u. 8. 4.3 . 1 . Thử nghiệm p hát x ạ t ầ n s ố rađiô dẫn Mô t ả thử nghiệm, phương ph á p th ử v à lắp đặt thử nghiệm được cho trong TCVN 6988 : 2001 (CISPR 11). Để đáp ứng thiết bị không được vượt quá các mức cho trong bảng 14. Bảng 14 – Gi ớ i hạn thử nghiệm ph á t x ạ d ẫ n t ầ n số ra đ i ô Dải tần , MHz M ô i trường 2 Môi trường 1 0,15 – 0,5 Giá trị tựa đỉnh 79 dB ( V) Giá tr ị trung b ì nh 66 dB ( V) Giá tr ị t ự a đỉnh 66 dB (V) - 56 dB ( V) Giá trị trung b ì nh 56 dB ( V) 46 dB ( V) (gi ả m theo log c ủ a tần số ) 0,5 - 5 , 0 Giá tr ị tựa đ ỉ nh 73 dB ( V) Giá tr ị trung b ì nh 60 dB ( V) Gi á tr ị t ự a đỉnh 56 dB ( V) Giá tr ị trung bình 46 dB ( V) 5 , 0 - 30 Giá trị tựa đỉnh 73 dB ( V) Giá trị trung b ì nh 60 dB ( V) Giá trị tựa đỉnh 60 dB ( V) Giá trị trung b ì nh 50 dB ( V) 8.4.3.2. Thử nghiệm phát xạ phát tần số rađiô Mô tả thử nghiệm, phương pháp và lắp đặt thử nghi ệ m được cho trong TCVN 6988 : 2001 (CISPR 11). Thử nghiệm được yêu cầu khi mạch điều khiển và mạch phụ có các linh kiện có t ầ n s ố đóng cắt cơ bản lớn hơn 9 kHz, ví d ụ nguồn kiểu đóng cắt. v.v... Để đáp ứng, thiết bị không được phát x ạ ở mức cao hơn các giá trị cho trong bảng 15. Không yêu cầu các thử nghiệm này nếu thiết bị được bọc hoàn toàn trong vỏ bọc bằng kim loại có mục đích riêng về EMC được lắp đặt như qui định của nhà chế tạo. Bảng 15 - Giới hạn thử nghiệm phát xạ phát Dải t ầ n , MHz Môi trường 2 *) Môi trường 1 30 - 230 Giá trị tựa đỉnh ở 30 m 30 dB ( V /m) Giá tr ị tựa đỉ nh ở 10 m 30 dB ( V /m) 230 - 1 000 Giá trị tựa đ ỉ nh ở 30 m 37 dB ( V /m) Giá trị tựa đỉnh ở 10 m 37 dB ( V /m) * Các thử nghi ệ m này có thể được tiến hành ở khoảng cách 10 m với giới hạn được tăng thêm 10 dB. Hình 1 Đường cong điển hình của dòng điện và m ô men trong quá trình khởi động sao-tam giác (1.1.2.2.1) Hình 2 Đường cong điển hình của dòng điện và mômen trong quá tr ì nh khởi động có biến áp tự ngẫu (1.1.2.2.1) 1 Ápt ô mát 2 Côngtắctơ 3 Rơle quá tải 4 Đóng cắt điều khiển 5 Ápt ô mát chỉ tác động bằng từ 6 Công tắc - dao cách ly 7 C ầ u chảy 8 Dao cách ly - cầu ch ả y 9 Áptômát có bộ nhả quá tải phù hợp với tiêu chuẩn này Hình 3 Các phương án điển h ì nh của các bộ khởi động kết hợp (2.2.7) và bộ khởi động có bảo vệ (2.2.8) Hình 4 Ví dụ về sơ đ ồ đi dây ba pha của bộ khởi động mạch rôto có biến trở với ba cấp khởi động (2.2.16) và một chi ề u quay (trong trường hợp các khí cụ đóng cắt cơ khí đều là côngtắctơ) Chú thích Các ký hiệu bằng hình vẽ được sử dụng ở trên tương ứ ng v ớ i trường hợp mọi khí cụ đóng cắt cơ khí đ ề u l à côngtắctơ. Hình 5 Các phương pháp và sơ đ ồ điển h ì nh khởi động động cơ cảm ứng dòng xoay chi ề u bằng biến áp tự ngẫu. Hinh 6 Ví dụ v ề đườ ng cong tốc độ/thời gian tương ứng với các trư ờ ng hợp a), b), c), d), e) và f) của 4.3.5.5 (các phần nét đứt của đường cong tương ứng với giai đoạn không có dòng điện chạy qua đ ộng cơ). Hình 7 Bội s ố các giới hạn dòng điện đặt dùng cho rơle quá tải có th ờ i gian tr ễ đ ược bù nhiệt độ không khí môi trường (7.2.1.5.1). PHỤ LỤC A Ghi nhãn và nhận dạng đầu nối của các côngtắctơ và rơle quá tải lắp cùng A1 . Qui định chung M ụ c đích c ủ a việc nhận dạng đ ầ u n ố i của côngt ắ ctơ v à rơle quá t ả i lắp cùng là để cung cấp thông tin về chức n ăng c ủ a m ỗ i đ ầ u n ố i hoặc vị trí c ủ a ch ú ng liên quan đến c á c đ ầ u n ố i kh á c hoặc cho mục đích sử dụng khác. A2 . Ghi nhãn và nhận d ạ ng c á c đầu nối của côngtắctơ A2.1 . Ghi nhãn v à nhận dạng các đ ầ u nối c ủ a cuộn dây Trong trường hợp nh ậ n d ạ ng bằng ghi nh ã n k ế t h ợ p c ả chữ v à s ố, các đ ầ u n ố i của cuộn dây dùng cho côngtắctơ điện tử phải được ghi nhãn lần lượt A1 v à A2 Đối với cuộn dây có các đầu ra ở giữa, các đầu nối của các đầu ra ở giữa phải ghi nhãn theo thứ tự liên tiếp A3, A4. v.v... V í d ụ Chú thích V ì v ậ y , c ả đ ầ u n ố i vào và đ ầ u n ố i ra có th ể là các s ố ch ẵ n hoặc số lẻ. Đối với lõi có hai cuộn dây , các đầu nối của cuộn dây thứ nhất phải được ghi nhãn A1, A2 và các đầu nối của cuộn d â y thứ hai là B1 , B2. A2.2 . Ghi nhãn và nhận dạng các đầu n ố i của mạch chính Các đấu nối của mạch chính phải được ghi nhãn bằng một con số miêu tả và hệ thống kết hợp cả chữ và số. Ch ú thích Các phương pháp ghi nhãn hiện hành, nghĩa là 1-2 và L1-T1 được thay thế dần bằng phương pháp mới ở trên. Một cách khác, đầu nối có thể được nhận dạng trên sơ đ ồ đi dây được cung cấp cùng với thiết bị. A2.3 Ghi nhãn và nhận dạng các đ ầ u nối của mạch phụ Các đầu nối của mạch phụ phải được ghi nhãn hoặc được nhận dạng trên sơ đồ bằng hai con số miêu tả: con số hàng đ ơn vị là con số thể hiện chức năng; con s ố hàng chục là số thể hiện thứ tự. Ví d ụ dưới đây mô tả hệ thống ghi nhãn này. A2.3.1 . Con số chức năng Các số thể hiện chức năng 1. 2 được dùng cho c á c mạch tiếp điểm cắt và số thể hiện chức năng 3, 4 cho các mạch tiếp điểm đóng. Chú thích Định nghĩa các tiếp điểm đóng và tiếp điểm cắt được cho trong 2.3.12 và 2.3.13 của Phần 1. Ví dụ: Chú thích Các dấu chấm t rong ví dụ trên t hay cho số thứ t ự, dấu chấm này được th ê m vào một cách thích hợp để ứng dụng. Các đ ầ u nối của mạch có tiếp điểm chuyển đổi được ghi nhãn bằng con số thể hiện chức n ă ng 1, 2 và 4. Các số thể hiện chức năng 5 và 6 (cho tiếp điểm cắt) và 7, 8 (cho tiếp điểm đóng) được dùng cho các đ ầ u nối của mạch phụ chứa tiếp điểm phụ có chức năng đặc biệt. Ví dụ: Các đầu nối của mạch có tiếp điểm chuyển đổi với chức năng đặc biệt phải được ghi nhãn bằng các con s ố thể hiện chức năng 5 , 6 và 8. Ví dụ: Tiếp điểm chuyển đ ổi có trễ ở cả hai chi ề u A2.3.2 S ố thứ tự Các đầu nối của ti ế p điểm giống nhau được ghi n h ãn s ố thứ tự gi ố ng nhau. M ọ i tiếp điểm có chức năng giống nhau phải có số thứ tự khác nhau. Ví dụ: Số thứ tự chỉ có thể không ghi trên đầu nối khi thông tin bổ sung của nhà chế tạo hoặc người sử dụng đưa ra con số này một cách rõ ràng. Chú thích Các dấu chấm trong các ví dụ trên chỉ được dùng để cho biết quan hệ và không nhất thiết phải sử dụng trong thực tế. A3 . Ghi nh ã n và nhận dạng đ ầ u nối của rơle quá tải Các đầu nối mạch chính của rơle quá tải phải ghi nhãn theo cách tương tự như đầu nối mạch chính của côngtắctơ (xem A2.2). Các đầu nối mạch ph ụ của rơle quá tải phải được ghi nhãn theo cách tương tự như đ ầ u nối mạch phụ của côngtắctơ có chức n ă ng quy định (xem A2.3). Số thứ t ự phải là 9: nếu có yêu c ầ u số thứ t ự thứ hai thì phải là 0. Ví dụ Để thay thế, các đầu nối có thể được nhận dạng trên sơ đ ồ đi dây cung cấp kèm thiết bị. PHỤ LỤC B Thử nghiệm đặc biệt B1 . Qui dịnh chung Các thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo ý muốn của nhà chế tạo B2 . Đ ộ b ề n cơ B 2. 1 . Qui đinh chun g Thông thường , độ bền cơ t heo thiết kế của côngtắctơ hoặc bộ khởi động được xác định b ằ ng s ố chu kỳ làm vi ệ c không t ả i có thể đ ạ t được hoặc vượt qu á 90% c ủ a t ấ t c ả c á c thiết b ị thuộc thiết kế n à y trước khi côngt ắ ctơ hoặc bộ khởi động c ầ n s ử a chữa hoặc thay th ế b ấ t kỳ b ộ ph ậ n cơ khi n à o; tuy nhiên, cho phép bảo dưỡng bình thường kể cả thay thế các bộ phận của côngtắctơ như quy định trong B2.2.1 và B.2.2.3. Ưu tiên s ố chu kỳ làm việc không tải , t í nh theo hàng triệu, l à : 0 , 001 - 0 , 003 - 0 , 01 - 0,03 - 0 , 1 - 0 , 3 - 1 - 3 và 10 B2.2 . Kiểm tra độ b ề n cơ B2.2.1 . Đi ề u kiện của côngtắctơ và bộ khởi động dùng vào thử nghiệm Côngtắctơ hoặc bộ khởi động phải được lắp đặt như cho sử dụng bình thường; cụ th ể , các ruột dẫn phải được nối theo cách giống như trong sử d ụ ng bình thường. Trong quá tr ì nh th ử nghiệm, không có điện áp hoặc d ò ng điện trong mạch chính. Côngtắctơ hoặc bộ khởi động có thể được bôi trơn trước khi thử nghiệm, điều này được qui định trong sử dụng bình thường. B2.2.2 . Đi ề u kiện làm việc Cuộn d â y của nam châm điện điều khiển phải được cấp nguồn ở điện áp danh định của nó và ở tần số danh định, nếu có thể áp dụng. Nếu có điện trở hoặc điện cảm nối tiếp với cuộn dây, cho dù chúng có bị nối tắt trong quá trình làm việc hay không thì các thử nghiệm phải được tiến hành với các điện tr ở hoặc điện cảm này được nối như khi làm việc b ì nh thường. Côngtắctơ và bộ khởi động kiểu khí nén và điện-khí nén phải được cấp nguồn với nguồn khí nén ở áp suất danh định. Các bộ khởi động bằng tay phải được thao tác như trong sử dụng bình thường. B2.2.3 Tiến hành thử nghiệm a) Thử nghi ệ m được tiến hành với tần suất thao tác tương ứng với cấp của chế đ ộ gián đoạn Tuy nhiên, nếu nhà chế tạo cho là côngtắctơ hoặc bộ khởi động có thể đáp ứng các điều kiện yêu c ầ u khi sử d ụ ng ở tần suất thao tác cao h ơ n thì vẫn có thể thao tác ở t ầ n suất cao hơn. b) Trong trường hợp côngtắctơ hoặc bộ khởi động kiểu điện từ hoặc điện-khí nén , khoảng thời gian cấp năng lư ợ ng của cu ộ n dây điều khiển phải lớn hơn thời gian làm vi ệ c của côngtắct ơ hoặc b ộ khởi động và thời gian để cuộn dây không được cấp năng lư ợ ng ph ả i là khoảng thời gian sao cho côngtắctơ hoặc b ộ khởi động có thể v ề v ị trí nghỉ ở c ả hai vị tr í c ự c t rị. S ố chu k ỳ thao t á c cần thực hiện không được nhỏ hơn số chu kỳ thao t á c không t ả i được n ê u bởi nhà chế tạo. Kiểm tra độ bề cơ có th ể được thực hiện riêng trên các thành phần khác nhau không c ó liên kết v ề cơ với nhau của bộ khởi động tr ừ khi kh ó a liên đ ộ ng cơ kh í không được thử nghiệm trước với côngtắctơ th ì v ẫ n ph ả i thử nghiệm chung . c ) Đối với côngtắctơ hoặc b ộ khởi động được lặp với b ộ nh ả c ó c á c cuộn dây song song hoặc bộ nhả điện áp gi ả m th ấ p thì ph ả i thực hiện t ố i thiểu 10% tổng s ố thao t á c c ắ t bằng bộ nh ả . d) Sau mỗi mười chu kỳ trong tổng s ố chu kỳ thao tác được cho trong B2.1 được th ự c hiện, trước khi tiến hành thử nghiệm tiếp, cho phép: làm s ạ ch toàn b ộ côngtắctơ hoặc bộ khởi động nhưng không tháo các nắp đậy: bôi trơn các ph ầ n mà được nhà ch ế tạo qui định bôi trơn trong s ử dụng b ì nh thư ờ ng: đi ề u chỉnh khoảng vượt và áp lực của tiếp điểm nếu thiết kế của côngtắctơ hoặc bộ khởi động cho phép thực hiện. e) Công việc b ả o dưỡng này không bao hàm sự thay thế bất kỳ một b ộ phận nào. f) Trong trường hợp b ộ khởi động sao-tam giác, cơ cấu l ắ p sẵn tạo thời gian trễ giữa thời điểm đóng vào nối sao v à thời điểm đóng vào nối tam giác, nếu đi ề u ch ỉ nh được , có thể được đặt ở giá trị thấp nhất. g) Trong trường hợp bộ khởi động có biến tr ở có cơ cấu lắp sẵn tạo thời gian trễ giữa các thời điểm đóng của các cơ cấu đóng cắt mạch rôto, nếu đi ề u chỉnh được, có thể được đặt ở giá trị thấp nhất. h) Trong trường hợp bộ khởi động có biến áp tự ngẫu, có cơ cấu lắp s ẵ n tạo thời gian trễ giữa thời điểm đóng khởi động và khi đóng vào vị trí ĐÓNG, nếu điều chỉnh được, có thể đặt ở giá trị nhỏ nhất. B2.2.4 . Kết quả c ầ n đạt được Sau các thử nghiệm độ b ề n cơ, côngtắctơ hoặc bộ khởi động vẫn phải có khả n ăng tuân thủ các đi ề u kiện thao tác được qui định trong 7.2.1.2 và 8.3.3.2 ở nhiệt độ phòng. Không được có nới lỏng các phần được sử dụng để đấu nối các dây dẫn. Mọi rơle thời gian hoặc các cơ cấu khác để điều khiển tự động vẫn phải hoạt động được. B2.2.5 . Phân tích thống kê các kết quả thử nghiệm côngtắctơ hoặc bộ khởi động Độ bền cơ theo thiết k ế của côngt ắ ctơ hoặc b ộ khởi động do nh à ch ế tạo ấn định và được kiểm tra bằng phân tích thống kê các kết quả của thử nghiệm này. Đ ố i với côngtắctơ hoặc bộ khởi động được ch ế tạo với s ố lượng ít, không áp dụng các thử nghiệm được qui định trong B2.2.6 và B2.2.7. Tuy nhiên , đ ố i với côngtắctơ hoặc b ộ khởi động được chế t ạ o với s ố lượng í t và chỉ khác với thiết kế cơ b ả n ở những thay đ ổ i cụ th ể (tức là không c ó những thay đổi đáng k ể ) mà không ả nh hưởng đáng kể đ ế n đ ặ c t í nh th ì nhà chế tạo có thể ấn định độ bền cơ tr ê n cơ s ở kinh nghi ệ m cùng với các thiết k ế tương t ự, phân tích đặc tính của vật liệu v.v….d ựa tr ê n cơ sở phân tích kết qu ả thử nghi ệ m trên sản phẩm được chế tạo với số lượng lớn có cùng thiết kế. Sau khi ấn đ ị nh đ ộ b ề n cơ phải thực hiện m ộ t trong hai thử nghi ệ m được m ô t ả dưới đây Nh à ch ế tạo c ầ n chọn thử nghiệm phù hợp nhất trong m ỗ i trường h ợ p , ví dụ theo số lượng dự kiến sản xuất hoặc theo dòng điện nhiệt quy ước. Ch ú thích Thử nghiệm này không thích h ợ p c h o lô sản phẩm hoặc thử nghiệm chấp nhận sản phẩm đối với các ứng dụng của người sử dụng. B2.2.6 . Thử nghi ệ m 8 mẫu đơn Tám côngtắctơ hoặc bộ khởi động phải được thử nghiệm để xác đ ị nh đ ộ b ề n cơ. Nếu s ố mẫu bị hỏng không lớn hơn hai, thử nghi ệ m được coi là đạt. B2.2.7 . Thử nghiệm 3 mẫu kép Ba côngtắctơ hoặc bộ khởi động phải được thực hiện để xác định độ bền c ơ . Thử nghiệm được coi là đạt nếu không có mẫu nào bị hỏng, và coi là không đạt nếu số mẫu bị hỏng lớn hơn một. Nếu chỉ có một mẫu hỏng thì ba côngtắctơ hoặc bộ khởi động bổ sung được thử nghiệm đến khi độ b ề n cơ được ấn định và không có thêm mẫu nào bị h ỏ ng, thử nghiệm được coi là đạt. Thử nghiệm là không đạt nếu trong thời gian bất kỳ có tổng số mẫu h ỏ ng là hai hoặc n hiề u hơn. Chú thích để giải thích: Thử nghiệm 8 m ẫ u đơn v à thử nghi ệ m 3 m ẫ u kép là hai thử nghi ệ m được cho trong IEC 410 (xem b ả ng X-C-2 và X-D-2). Hai thử nghiệm này được chọn với mục đích dựa vào thử nghiệm số lượng giới hạn côngtắctơ hoặc bộ khởi động có đặc tính th ố ng kê cơ b ả n là như nhau (mức chất lượng chấp nhận: 10%). B3 . Độ bền điện B3.1 . Qui định chung Liên quan đến khả năng mang điện, côngtắctơ hoặc bộ khởi động thường được đặc trưng bởi số chu kỳ làm việc có tải mà côngtắctơ hoặc bộ khởi động có thể thực hiện được tương ứng với các loại sử dụng khác nhau được cho trong bảng B1 mà không phải sửa ch ữ a hoặc thay thế. Đ ối với các bộ khởi động sao-tam giác, bộ khởi động có biến áp tự ngẫu hai cấp và bộ khởi động mạch rôto có biến trở, vì phải chịu các thay đổi lớn v ề điều kiện làm việc nên việc đưa ra các giá trị tiêu chuẩn cho các điều kiện thử nghiệm là không thích hợp. Tuy nhiên, khuyến cáo nhà chế tạo nên đưa ra độ bền điện của b ộ khởi động ở các điều kiện làm việc qui đ ị nh; đ ộ bền điện này có thể được ước lượng từ kết quả thử nghiệm trên c á c bộ ph ậ n cấu thành của bộ khởi động. Đối với loại sử dụng AC-3 và AC-4, mạch thử nghiệm phải g ồ m điện cảm và điện trở được bố trí sao cho có các giá tr ị dòng điện, điện áp và h ệ s ố công su ấ t thích hợp như cho trong bảng B1; ngoài ra, đ ố i với lo ạ i AC-4 , phải sử dụng mạch thử nghi ệ m để thử khả năng đóng và cắt , xem 8.3.3.5.2. Trong m ọ i trường hợp t ố c đ ộ thao tác phải được nhà chế tạo lựa ch ọ n Các thử nghiệm được coi là có hiệu lực nếu các giá trị ghi trong báo cáo thử nghiệm chỉ sai khác so với các giá trị trung bình trong phạm vi dung sai sau: d ò ng điện 5% điện á p 5% thử nghiệm phải được tiến hành với côngtắctơ và b ộ khởi động ở điều kiện thích h ợ p của B2.2.1 và B 2.2.2 sử dụng quy trình thử nghiệm , nếu có thể của B2.2.3. ngoài ra không cho ph é p thay thế côngtắctơ . Sau thử nghi ệ m, côngtắctơ hoặc bộ khởi động ph ả i đáp ứng các điều ki ệ n thao t ác qui định trong 8.3.3.2 và chịu điện áp thử nghi ệ m điện môi b ằ ng hai l ầ n điện áp làm việc danh định U e , nh ư ng không nhỏ hơn 1 000 V , chỉ đặt như trong 8.3.3.4.2. Trong trường hợp bộ khởi động, nếu côngtắctơ lắp cùng đ ã đáp ứng thử nghiệm tương đương th ì thử nghiệm không cần lặp lại trên bộ khởi động. B ả ng B1 Ki ể m tra số chu kỳ thao tác có tải. Đi ề u kiện để đóng và cắt tương ứng với một số loại sử dụng Loại sử dụng Giá trị dòng làm vi ệc danh định Đóng Cắt l/l e U / U e cos 1) l c /l e U r /U e cos 1 ) AC-1 Tất c ả các giá trị 1 1 0,95 1 1 0,95 AC-2 Tất c ả các giá trị 2 , 5 1 0,65 2,5 1 0,65 AC-3 l e 17 A 6 1 0,65 1 0 , 17 0,65 l e > 17 A 6 1 0,35 1 0,17 0,35 AC-4 l e 17 A 6 1 0,65 6 1 0,65 l e > 17 A 6 1 0,35 6 1 0,35 l/l e U / U e L/R 2) ms l c /l e U r /U e L/R 2) ms DC-1 Tất c ả các giá trị 1 1 1 1 1 1 DC-3 Tất c ả các giá trị 2,5 1 2 2,5 1 2 DC-5 Tất c ả các giá trị 2,5 1 7 , 5 2,5 1 7,5 l e dòng điện làm việc danh định U e điện áp làm việc danh định I dòng điện đóng Trong điện xoay chiều, các đi ề u kiện đóng được biểu th ị bằng các giá tr ị hiệu dụng nhưng phải hiểu l à giá trị đỉnh của dòng điện không đ ố i xứng, tương ứng với h ệ số công su ấ t của mạch , có thể lấy giá trị cao hơn U điện áp đặt U r điện áp phục hồi tần số công nghiệp hoặc điện áp phục hồi một chiều l c dòng điện cắt 1) Dung sai đối với cos: 0,05 2) Dung sai đối với L/R: 15% B4 . Phân biệt giữa rơle quá tải v à SCPD B4.1 . Qui định chung Phụ lục này nêu phương pháp kiểm tra tính năng của rơle quá tải của bộ khởi động và SCPD lắp cùng ở dòng điện giảm thấp hơn và cao hơn phần giao nhau giữa đặc tính thời gian/dòng điện tương ứng và kiểu phối hợp tương ứng được nêu trong 7.2.5.1. B4.2 . Điều kiện thử nghiệm Bộ khởi động và SCPD lắp cùng phải được lắp đặt và đấu nối như sử dụng b ì nh thường. Mọi thử nghiệm phải được thực hiện bắt đầu từ trạng thái nguội. B4.3 . Dòng điện thử nghiệm và mạch thử nghiệm Mạch th ử nghiệm phải theo 8.3.3.5.2 của Phần 1, ngoài ra điện áp quá độ dao động không cần điều chỉnh, các dòng điện cho thử nghiệm phải là: (i) 0,75 l c + 0%, -5% và (ii) 1,25 l c + 5%, -0% l c là dòng điện tương ứng với điểm giao nhau của đường cong trung bình đại diện cho đặc tính thời gian- dòng điện của rơle quá tải và của SCPD tương ứng. Hệ số công suất của mạch thử nghiệm phải theo bảng 7. Trong trường hợp rơle cỡ nhỏ có điện trở cao thì các điện cảm được dùng để tạo hệ số công suất càng thấp càng tốt. Điện áp phục hồi phải bằng 1,05 lần điện áp làm việc danh định. SCPD phải như qui định trong 7.2.5.1 và phải có thông số đặc tr ưn g và các đặc tính tương tự như sử dụng trong các thử nghiệm của 8.3.4.2. Nếu khí cụ đóng cắt là côngtắctơ, cuộn dây phải được cấp điện từ nguồn độc lập ở điện áp nguồn điều khiển danh định của cuộn dây côngtắctơ và được nối sao cho côngtắctơ cắt khi rơle quá tải tác động. B4.4 . Qui tr ì nh thử nghiệm và kết quả cần đạt được B4.4.1 . Qui trình thử nghiệm Với bộ khởi động và SCPD đóng, đặt dòng điện thử nghiệm nêu trong B4.3 bằng cơ cấu đóng riêng. Trong m ỗ i trường hợp, thiết bị thử nghiệm phải ở nhiệt độ phòng. Sau mỗi thử nghiệm, cần kiểm tra kỹ SCPD , đ ặ t lại rơle quá tải và cơ cấu nhả của áptômát, n ế u cần, hoặc thay thế tất cả các c ầ u chảy nếu ít nhất một trong số chúng bị chảy. B4.4.2 . Kết quả c ầ n đạt được Sau thử nghiệm ở dòng điện giảm thấp hơn (i) theo B4.3, SCPD phải không tác động và cơ cấu nhả hoặc rơle quá tải phải tác động để cắt bộ khởi động. Không được làm hư hại đến bộ khởi động. Sau thử nghiệm ở dòng điện cao hơn (ii) trong B4.3. SCPD phải tác động trước b ộ khởi động. Bộ khởi động phải thỏa m ã n các điều kiện của 8.3.4.2.3 đối với loại phối hợp đư ợ c nêu bởi nhà ch ế tạo. PHỤ LỤC C Khe hở không khí và chiều dài đường rò đối với côngtắctơ và bộ khởi động hạ áp Giới thiệu Không thể đề ra một bộ quy tắc đơn giản về khe hở không khí và chiều dài đường rò có th ể áp d ụ ng cho thiết bị, vì chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố có thể thay đổi như điều kiện khí quyển, loại cách điện được sử dụng cách sắp đặt các tuyến đường rò và tình trạng của hệ thống mà trên đó thiết bị được sử dụng. Do đó, ph ụ lục n à y ch ỉ như mộ t hướng dẫn cho các gi á khe h ở không kh í v à chiều dài đường r ò nhỏ nhất được sử dụng các giá tr ị được nêu trong phụ lục này d ự a v à o các giá tr ị được sử d ụ ng trong các qui đ ị nh kỹ thu ậ t c ủ a nhiều quốc gia v à đã làm việc t ốt t rong điều kiện công nghi ệ p bình thường và trong điều kiện hệ thống thường xảy ra ở ph ầ n l ớ n các nước mà các quy định kỹ thuật này được sử dụng. C ầ n điều tra để có hiểu biết tốt hơn về ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, và từ đó xác định bộ qui tắc toàn di ệ n hơn. C1 . Phạm vi áp dụng Ph ụ lục này áp dụng cho côngtắctơ và b ộ khởi động hạ áp qui đ ị nh trong tiêu chuẩn này . Phụ lục này cũng áp d ụ ng cho thiết b ị đ ặ t trong môi trường không khí có điều ki ệ n khí quyển b ì nh thường như xác định trong 6.1.3.2. Khi các điều ki ệ n khí quyển không bình thường, phụ lục này cũng được áp dụng hoặc bằng cách chọn vỏ bọc hoặc bằng chiều dài đường rò lớn hơn. Khuyến cáo này không hàm ý rằng thiết bị sẽ đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn này. Các khuyến cáo này không áp dụng cho thiết bị có giá trị U imp đã được công b ố , và cũng không áp dụng cho các thiết bị dùng để cách ly mà các thiết bị này phải phù h ợ p với các yêu cầu của 7.1.3 và 8.3.3.4. C2. Định nghĩa Để trống. C3 . Qui định chung C3.1 . Khuyến cáo rằng bề mặt c ủ a các phần cách điện phải được thiết kế với các gờ rãnh được bố tr í để phá vỡ tính liên tục của mọi chất lắng đọng gây dẫn có thể tạo ra. C3.2 . Khe hở không kh í và chiều dài đường rò được khuyến cáo chỉ áp dụng cho các phần không phát h ồ quang. Trong các vùng lân cận của h ồ quang hoặc trong các vùng có thể có khí thoát ra, các điều kiện khí quyển bình thườ n g được xác định trong 6.1.3.2 không tổn tại và có thể c ầ n các giá trị khe h ở không khí và chiều dài đường rò lớn hơn. C3.3 . Khe hở không khí được khuyến cáo không áp dụng cho khe hở giữa các tiếp điểm có thể tách rời của cùng một cực khi đang ở vị trí mở. C3.4 . Các ph ầ n dẫn chỉ được phủ vécny hoặc emay, hoăc chỉ được bảo v ệ bằng lớp oxyt hoặc qu á trình tương t ự th ì không được coi là được cách điện C3.5 . Chi ề u d à i đường r ò v à khe hở không kh í theo khuyến c á o ph ả i được duy tr ì trong các trường hợp dư ớ i đây a) Một mặt không có đầu nối điện bên ngoài, mặt khác, khi các dây dẫn được cách điện hoặc để hở với mọi kích thước được quy định cho thiết bị được lắp đặt theo chỉ dẫn của nhà chế tạo, nếu có b) Sau khi tha y đổi các ph ầ n có thể thay đ ổi , dung sai chế t ạ o cho ph é p lớn nhất c ầ n được tính đến . c ) Sau khi xem xét các biến dạng có thể do ảnh hưởng của nhiệt độ, tuổi thọ, chấn động cơ học đột ngọt, rung động hoặc do các điều kiện ngắn mạch mà thiết bị phải chịu. C4 . Xác định khe hở không khí và chiều dài đường rò Khi xác định khe hở không kh í và chiều dài đường rò. khuyến cáo rằng phải xem xét các điểm sau: C4.1 Nếu chiều dài đường rò hoặc khe hở không khí , chịu ảnh hư ở ng của một hoặc nhi ề u bộ phận kim loại, th ì hoặc là một trong các đoạn giữa các bộ phận này tối thiểu phải có giá trị bằng giá trị nhỏ nhất qui định, hoặc là tổng của hai đoạn dài nhất t ố i thiểu phải bằng 1,25 lần giá trị nhỏ nhất qui định. Các đoạn riêng rẽ có chi ề u dài nhỏ hơn 2 mm kh ô ng được đưa vào để tính toán chi ề u dài tổng của khe hở không kh í và chiều dài đường rò. C4.2 Để xác định chiều dài đường rò, các rãnh có chi ề u rộng tối thiểu 2 mm và chiều sâu tối thiểu 2 mm phải được đo dọc theo đường viền của rãnh. Các rãnh có kích thước nhỏ hơn kích thước này và các rãnh dễ bị lấp đ ầ y thì được bỏ qua và chỉ đo khoảng cách thẳng. C4.3 Đ ể xác định chi ề u dài đường rò, các gờ rãnh có chi ề u cao nhỏ hơn 2 mm được bỏ qua. Các gờ rãnh có chi ề u cao tối thiểu 2 mm: được đo dọc theo đư ờ ng vi ề n của gờ rãnh, nếu chúng là bộ phận nguyên của thành phần vật liệu cách điện (v í dụ bằng cách hàn hoặc đúc); được đo dọc theo tuyến ngắn hơn trong hai tuyến sau: chiều dài mép mối ghép hoặc chiều dài đường biên của gờ rãnh, nếu chúng không phải là phần nguyên của thành phần vật liệu cách điện. C4.4 Việc áp dụng các khuyến cáo trên được m ô tả bằng các ví dụ từ 1 đến 11 trong phụ lục G của Phần 1. C5 . Giá trị nhỏ nhất của khe h ở không khí và chi ề u dài đường rò C5.1 Giá trị của khe hở không khí và chiều dài đường rò được cho trong bảng C1 là hàm của điện áp cách điện danh định và đòng điện làm việc danh định l e . C5.2 Giá trị của khe hở không khí được cho giữa hai phần mang điện (L-L) và giữa phần mang điện và phần dẫn để hở (L-A). Khoảng cách giữa phần mang điện và phần nối đất (mà không có nguy hiểm bất ngờ) có thể là kho ả ng cách được qui định cho L-L đối với điện áp tương ứng. C5.3 Giá tr ị của chiều dài đường rò cũng ph ụ thu ộ c vào vật liệu cách điện và hình dáng của ph ầ n cách điện. Cột a: 1) Gốm (steatit sứ) 2) Các loại vật liệu cách điện khác được thiết k ế c ó các gờ rãnh hoặc có bề m ặ t gần như th ẳ ng đứng, k i nh nghi ệ m cho th ấ y chúng có khả năng làm vi ệ c đúng với chi ề u dài đường rò đư ợ c sử dụng cho vật liệu gốm Ch ú thích Các vật liệu n à y c ó thể là các v ậ t liệu c ó chỉ s ố phóng đ iện tương đ ố i t ố i thi ể u l à 140 V (xem IEC 112) v í d ụ nh ự a phenol đúc. Cột b. Tất cả các trường hợp khác. Các giá trị trong bảng chỉ được cho như một hướng d ẫ n xem xét giá-trị nào là nhỏ nhất. Bảng C1 Điện áp cách đ iện danh dịnh U 1 V Khe h ở kh ô ng khí mm Chi ề u dài đ ường rò mm I e 63 A l e > 63 A L e 63 A I e > 63 A L-L L-A L-L L-A a b a b U i 60 2 3 3 5 2 3 3 4 60 <> U i 250 3 5 5 6 3 4 5 8 250 <> U i 380 4 6 6 8 4 6 6 10 380 <> U i 500 6 8 8 10 6 10 8 12 500 <> U i 660 6 8 8 10 8 12 10 14 660 <> U i 750 xoay chiều 10 14 10 14 10 14 14 20 800 một chi ề u 750 <> U i 1 000 xoay chi ề u 14 20 14 20 14 20 20 28 800 <> U i 1 500 một chi ề u Chú thích 1) Các giá trị trong bảng C1 áp dụng cho điều kiện khí quyển được qui định trong 6.1.3.2. Đối với điều kiện khắc nghiệt hơn và đối với điều kiện làm việc tiêu biểu, chiều dài đường rò tối thiểu phải là các giá tr ị trong cột b. 2) Khi khe hở không khí L A lớn hơn chiều dài đường rò tương ứng được qui định trong cột a hoặc c ộ t b th ì khi đó chiều dài đường rò từ cá c phần mang điện đến các phần dẫn để h ở không được nhỏ hơn khe h ở không kh í . 3) Khe h ở không khí và chi ề u dài đường rò đối với các mạch điều khiển và mạch phụ phải l à các giá tr ị đư ợ c cho đối với l e 63 A Khe hở không khí và chiều dài đường rò giữa các ph ầ n mang điện của mạch ch í nh v à c á c ph ầ n mang điện của mạch đi ề u khiển ho ặ c của mạch phụ là các giá tr ị được cho trong cột L L tương ứng với dòng điện làm vi ệ c danh đ ị nh l e của côngtắctơ hoặc bộ khởi động. PHỤ LỤC D Các nội dung cần thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng Chú thích Trong ph ụ l ụ c này thỏa thu ậ n được sử d ụ ng theo nghĩa rất r ộ ng người sử dụng bao g ồ m c ả địa điểm thử nghiệm Áp dụng phu l ụ c J của Ph ầ n 1 đ ế n chừng m ự c được đề cập bởi các điều trong tiêu chu ẩ n n à y, với các b ổ sun g sau: S ố đ iều trong ti ê u chuẩn này Nội dung 1.1.2.3 Các yêu cầu bổ sung liên quan đ ế n bộ khởi động hai chi ề u quay, đ ả o chi ề u v à nh ắ p 4 3.4.3 – Ch ú thíc h Bảo vệ quá tải của bộ khởi động cho chế độ gián đoạn 4.3.5.5.3. Khoảng thời gian giữa hai l ầ n k hởi động liên ti ế p c ủ a bộ khởi động bi ế n á p tự ngẫu có thời gian khởi động lớn hơn 15 s 4.4 Loại sử d ụ ng khác với các cấp sử d ụ ng được xác định trong bảng 1 4.7.2 Các ứng d ụ ng đ ặ c biệt của b ộ nhả hoặc rơle quá dòng tức thời và của rơle và b ộ nh ả có kiểu khác với các kiểu được xác đ ịnh trong 4.7.2 4.7.3 Bảo vệ mạch rôto đối với bộ khởi động mạch r ô to có bi ế n trở 4.7.3 Bảo v ệ biến áp tự ngẫu đối với bộ khởi động biến áp t ự ngẫu 4.7.5 Dung sai trên các đặc tính quá tải thời gian-dòng điện ( được ch ỉ ra bởi nh à chế tạo) . 4.10.2 Đặc t í nh của các cơ cấu đ ố i với kh ố ng ch ế gia tốc tự đ ộ ng 4.11 – 4.12 Bản chất và kích thước của các liên kết: a) giữa bộ khởi động bi ế n áp tự ngẫu và biến áp tự ngẫu nếu biến áp tự ngẫu được cung cấp riêng; b) giữa bộ khởi động rôto có biến trở và các điện tr ở nếu các điện trở được cung cấp riêng. Thỏa thuận cho điểm a) và b) được thực hiện giữa nhà chế tạo bộ khởi đ ộ ng và nhà chế tạo biến áp, hoặc nhà chế tạo điện trở, tuỳ từng trường hợp. 7.2.2.6.3 Các thông số đặc tr ư ng của các cuộn dây danh định đặc biệt (được qui định bởi nhà chế tạo) Bảng 7 Kiểm tra các đi ề u kiện đóng khi đóng trong quá tr ì nh thử nghiệm đóng và cắt (th ỏ a thuận của nhà chế tạo) Bảng 11 Giá trị dòng kỳ vọng "r" đối với thử nghiệm dòng điện ngắn mạch có điều kiện của thiết bị có l e > 1 600 A MỤC LỤC 1. Qui định chung …………………………………………………………………………………….. 1.1 Phạm vi áp dụng …………………………………………………………………………………. 1.2. M ụ c đích ………………………………………………………………………………………….. 2.1. Đ ị nh nghĩa ………………………………………………………………………………………… 2.1. Đị nh nghĩa liên q uan đ ế n côngt ắ ctơ …………………………………………………………… 2.2. Định nghĩa liên quan đ ế n b ộ kh ở i đ ộ ng ……………………………………………………….. 2.3. Đ ạ i lượng đ ặ c t rưng ……………………………………………………………………………… 3. Ph â n lo ạ i …………………………………………………………………………………………….. 4. Đ ặ c t í nh c ủ a c ô ngt ắ ct ơ v à b ộ khởi độ ng ………………………………………………………… 4.1. Tóm tắt các đặc t í nh ……………………………………………………………………………… 4.2. Lo ạ i thiết b ị ………………………………………………………………………………………… 4.3. Giá tr ị giới h ạ n v à giá tr ị danh đ ị nh đối với m ạ ch ch í nh ………………………………………. 4.4. Lo ạ i s ử d ụ ng ………………………………………………………………………………………. 4.5. Mạch điều khiển ………………………………………………………………………………….. 4.6. Mạch phụ ………………………………………………………………………………………….. 4.7. Đ ặ c t í nh của các b ộ nhả hoặc rơle (rơle quá tải) …………………………………………….. 4.8. Phối h ợ p các thiết b ị bảo vệ ngắn mạch ………………………………………………………. 4.9. Quá đi ệ n áp đóng cắt …………………………………………………………………………….. 4.10. Kiểu và đ ặ c trưng của thiết bị chuyển đổi tự động và thiết bị khống ch ế gia tốc tự động. 4.11. Kiểu và đ ặ c trưng của biến áp tự ngẫu dùng cho các bộ khởi động có bi ế n áp tự ngẫu hai cấp ………………………………………………………………………………………………………. 4.12. Kiểu và đặc trưng của điện trở kh ở i động dùng cho bộ lọc khởi động mạch r ô to có biến trở 5. Th ô ng tin sản phẩm ………………………………………………………………………………… 5.1. Thông tin bắt buộc ………………………………………………………………………………… 5.2. Ghi nhãn …………………………………………………………………………………………… 5.3. Hướng dẫn lắp đặt, làm việc và bảo dưỡng …………………………………………………… 6. Các đi ề u kiện về vận chuyển, lắp đặt và làm việc bình thường …………………………….. 7. Yêu cầu về kết cấu và tính năng ………………………………………………………………… 7.1. Yêu cầu về kết cấu ……………………………………………………………………………… 7.2. Yêu cầu v ề tính năng …………………………………………………………………………… 7.3. Tương thích điện từ (EMC) …………………………………………………………………….. 8. Thử nghiệm ………………………………………………………………………………………… 8.1. Loại thử nghiệm ………………………………………………………………………………….. 8.2. Sự phù hợp v ớ i các yêu cầu kết cấu ………………………………………………………….. 8.3. Sự phù hợp với các yêu cầu tính năng ………………………………………………………… 8.4. Thử nghiệm EMC ………………………………………………………………………………… Các hình vẽ ……………………………………………………………………………………………… Ph ụ l ụ c A - Ghi nhãn v à nh ậ n d ạ ng đ ầu nối c ủ a các côngtắctơ và rơle qu á tải lắp cùng ……… Ph ụ l ụ c B - Thử nghi ệ m đ ặ c bi ệ t ……………………………………………………………………… Ph ụ l ụ c C - Khe hở không kh í v à chiều dài đường r ò đối với côngtắctơ và b ộ kh ở i động điện áp giảm thấp ……………………………………………………………………………………………….. Phụ lục D - Các nội dung cần thỏa thu ậ n giữa nhà chế t ạ o v à người sử d ụ ng ………………….