0353/QĐ-BCT

Quyết định 0353/QĐ-BCT năm 2009 ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện buôn Tua Srah do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 0353/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 03 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 4 tháng 4 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Căn cứ Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây liên quan đến việc vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah trái với Quy trình này đều bãi bỏ. Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lăk, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Đắk Lắk, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, KHCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hữu Hào QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) Chương 1. NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1. Nhiệm vụ công trình Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah nhằm đảm bảo các yêu cầu theo thứ tự ưu tiên sau: 1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Buôn Tua Srah, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm một lần không được để mực nước hồ Buôn Tua Srah vượt mực nước kiểm tra ở cao trình 489,5m; 2. Cung cấp điện lên lưới điện quốc gia phục vụ kinh tế, xã hội. Điều 2. Các thông số chính của công trình 1. Tên công trình: Công trình thủy điện Buôn Tua Srah 2. Địa điểm xây dựng: thuộc địa phận huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông và huyện Lăk tỉnh Đăk Lăk. 3. Cấp công trình: công trình cấp II theo TCXD VN 285 : 2002 4. Thông số kỹ thuật chính: các thông số kỹ thuật chính của công trình được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo. Điều 3. Trình tự, phương thức vận hành cửa van đập tràn 1. Các cửa van được đánh số từ I đến III theo thứ tự từ phải sang trái (theo hướng nhìn từ thượng lưu); 2. Các cửa van cung của đập tràn phải mở theo thứ tự II, I, III và đóng theo thứ tự ngược lại; 3. Với mỗi cửa van đều áp dụng các chế độ mở trình tự từ thấp đến cao như sau: độ mở a = 0,25m; 0,5m; 0,75m; 1,0m; 1,25m; 1,5m; 1,75m; 2,0m … và mở hết. Sau khi cả 3 cửa van ở cùng một chế độ mở mới thực hiện chế độ mở tiếp theo. Trình tự đóng được thực hiện ngược lại với trình tự mở: cửa van mở sau được đóng lại trước. 4. Phương thức vận hành cửa van cung đập tràn được quy định tại Bảng 1. Bảng 1. Phương thức vận hành cửa van cung đập tràn Thao tác Độ mở cửa Điều kiện vận hành Nấc đầu tiên Từ đóng hoàn toàn đến ≤ 2,0m Các cửa được mở và đóng lần lượt theo thứ tự nêu trong Khoản 2 Điều 3 đến 2,0m, mở đều từng cửa với bước 0,25m và đóng các cửa van theo trình tự ngược lại. Nấc thứ 2 2,0m < độ="" mở="" ≤=""> Sau khi kết thúc nấc đầu tiên (tất cả các cửa van đều đã được mở đến 2,0m) thì mới được mở các cửa van với phương thức mở từng bước 0,25m theo trình tự nêu trong Khoản 2 Điều 3 cho đến 7,0m và đóng các cửa van theo trình tự ngược lại. Nấc cuối cùng 7,0m < độ="" mở="" ≤="" mở="" hoàn=""> Sau khi kết thúc nấc thứ hai (tất cả các cửa đập tràn đều đã được mở đến 7,0m) thì cho phép mở đến mức tối đa (mở hoàn toàn) theo trình tự nêu trong Khoản 2 Điều 3 và đóng các cửa van theo trình tự ngược lại. Khả năng xả của đập tràn, trình tự mở và độ mở của các cửa van lấy theo tài liệu thiết kế. Trong giai đoạn sau, khả năng xả của đập tràn, trình tự mở và độ mở của các cửa van phải được hiệu chỉnh trên cơ sở thực tế vận hành. Điều 4. Vận hành các thiết bị thủy công và thiết bị thủy lực Các thiết bị thủy công và thiết bị thủy lực công trình thủy điện Buôn Tua Srah phải tuân thủ quy trình vận hành và bảo dưỡng của thiết bị. Chương 2. VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT CHỐNG LŨ Điều 5. Quy định về thời kỳ lũ Lũ được định nghĩa tại hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah khi lưu lượng về hồ bằng hoặc lớn hơn 309m 3 /s. 1. Thời kỳ lũ: Để đảm bảo an toàn chống lũ và phát điện, quy định thời kỳ vận hành trong mùa lũ như sau: a) Thời kỳ lũ sớm: từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8; b) Thời kỳ lũ chính vụ: từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 11; c) Thời kỳ lũ muộn: từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12; 2. Cấp lũ: Lũ tại hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah được phân loại như sau: a) Lũ cấp 1: lưu lượng đỉnh lũ từ 309 m 3 /s đến nhỏ hơn 2.400 m 3 /s; b) Lũ cấp 2: lưu lượng đỉnh lũ từ 2.400 m 3 /s đến nhỏ hơn 3.649 m 3 /s; c) Lũ cấp 3: lưu lượng đỉnh lũ từ 3.649 m 3 /s đến nhỏ hơn 4.268 m 3 /s; d) Lũ cấp 4: lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn hoặc bằng 4.268 m 3 /s; Điều 6. Điều tiết hồ trong thời kỳ lũ sớm, lũ chính vụ và lũ muộn 1. Quy định về mực nước: cao trình mực nước trước lũ của hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah trong thời kỳ lũ sớm, lũ chính vụ và lũ muộn không được vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường 487,5 m. 2. Quy định về chế độ vận hành: Căn cứ vào dự báo lưu lượng lũ vào hồ và mực nước hồ chứa, phương thức vận hành cửa van đập tràn như sau: a) Nguyên tắc cơ bản: duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 487,5 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện và chế độ đóng mở cửa van đập tràn; b) Trình tự, phương thức đóng mở cửa van đập tràn thực hiện theo quy định tại Điều 3; Việc mở các cửa van đập tràn phải tiến hành lần lượt để tổng lưu lượng xả xuống hạ du không được lớn hơn tổng lưu lượng đến hồ; c) Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực kiểm tra để điều tiết cắt lũ khi các cửa van của đập tràn và cửa van cửa lấy nước chưa ở trạng thái mở hoàn toàn; d) Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nước hồ về cao trình mực nước dâng bình thường 487,5 m. Tùy theo điều kiện thực tế công trình và dự báo dòng chảy, tiến hành đóng dần các cửa van theo trình tự ngược với trình tự mở cả về thứ tự cửa van và thứ tự độ mở: cửa van mở sau được đóng lại trước. Điều 7. Vận hành đảm bảo an toàn công trình Khi mực nước hồ Buôn Tua Srah đã gần đạt mức 489,5 m mà dự báo lũ tiếp tục lên, mực nước hồ có thể vượt cao trình mực kiểm tra 489,5 m, bắt đầu chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình: mở dần hoặc mở liên tiếp các cửa van đập tràn để khi mực nước hồ đạt cao trình 489,5 m, toàn bộ cửa van đập tràn, cửa van lấy nước đã được mở hết. Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nước hồ về cao trình mực nước trước lũ, tiến hành đóng dần cửa van theo trình tự ngược với trình tự mở. Điều 8. Thông số, đối tượng và thời gian quan trắc Những thông số, đối tượng phải tiến hành quan trắc và thời gian quan trắc tương ứng với từng cấp lũ được quy định tại Bảng 2. Bảng 2. Thông số, đối tượng và thời gian quan trắc Tên thông số, đối tượng quan trắc, đánh giá Thời hạn quan trắc (số giờ/ lần) Lũ cấp 1 Lũ cấp 2 Lũ cấp 3 Lũ cấp 4 1. Lượng mưa 12 6 2 1 2. Lưu lượng nước vào hồ 0,25 0,25 0,25 0,25 3. Lưu lượng xả qua tràn 0,25 0,25 0,25 0,25 4. Cao trình mực nước hồ 0,25 0,25 0,25 0,25 5. Tình trạng công trình 12 6 4 4 Điều 9. Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn 1. Khi đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: 30 phút trước khi xả, kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây. 2. Khi đập tràn đang ở trạng thái xả mà tăng thêm lưu lượng xả thì kéo 3 hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây. 3. Khi xảy ra các trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình thì kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 5 giây, sau khi kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả. 4. Khi đập tràn kết thúc xả nước xuống hạ lưu thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây. Điều 10. Phối hợp vận hành giữa các công trình thủy điện trên bậc thang Trong quá trình vận hành công trình thủy điện Buôn Tua Srah điều tiết chống lũ, phải thường xuyên liên lạc và cập nhật thông tin của các công trình thủy điện trên cùng bậc thang để có chế độ vận hành tối ưu và an toàn. Chương 3. VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT NƯỚC PHÁT ĐIỆN VÀ CẤP NƯỚC HẠ DU Điều 11. Chế độ làm việc của nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah 1. Nguyên tắc chung: phải tuân thủ phương thức huy động của cơ quan điều độ hệ thống điện theo phân cấp. 2. Trong quá trình vận hành công trình điều tiết nước phát điện, phải đảm bảo mực nước hạ du nhà máy không dao động lớn. 3. Trong thời gian mùa kiệt, khi mực nước hồ đã ở mực nước dâng bình thường 487,5 m mà lưu lượng về hồ lớn hơn lưu lượng chạy máy, được phép xả điều tiết qua đập tràn để duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường 487,5 m. a) Trình tự, phương thức đóng mở cửa van đập tràn thực hiện theo quy định tại Điều 3; b) Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn thực hiện theo quy định tại Điều 9. 4. Trong quá trình vận hành công trình thủy điện Buôn Tua Srah điều tiết nước phát điện, phải thường xuyên liên lạc và cập nhật thông tin của các công trình thủy điện trên cùng bậc thang để có chế độ vận hành tối ưu. Điều 12. Biểu đồ điều phối vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah 1. Mực nước trong hồ và tổng lượng nước dùng phát điện trong mỗi tháng phải được tính toán trên nguyên tắc sử dụng “Biểu đồ điều phối vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah”. a) Khi mực nước hồ nằm trong vùng I (vùng phát công suất tối đa), lượng nước phải được ưu tiên sử dụng để phát với công suất tối đa có thể có được của nhà máy thủy điện; b) Khi mực nước hồ nằm trong vùng II (vùng cung cấp đảm bảo), nhà máy chỉ được phát với công suất đảm bảo. c) Khi mực nước hồ nằm trong vùng III (vùng hạn chế công suất), nhà máy phải phát công suất nhỏ hơn công suất đảm bảo để tiết kiệm nước sao cho năng lượng cung cấp cho phụ tải không bị giảm đột ngột. 2. Tọa độ Biểu đồ điều phối vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah được thể hiện ở phụ lục 7. Điều 13. Các yêu cầu khác Khi hạ du có nhu cầu lượng nước xả, trái với quy định tại quy trình này thì cơ quan có nhu cầu phải đề nghị với Bộ Công Thương xem xét quyết định. Chương 4. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC VẬN HÀNH Điều 14. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk 1. Ban hành và thực hiện lệnh vận hành công trình theo quy định trong quy trình này. 2. Trường hợp xảy ra những tình huống bất thường, không thực hiện được theo đúng quy trình vận hành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk phải triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thông báo cho các chủ đập ở phía thượng, hạ du công trình để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết. 3. Trước khi vận hành đóng, mở các cửa xả của nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk phải thông báo cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, các chủ đập và nhân dân sinh sống ở khu vực hạ du công trình để chủ động phòng tránh. 4. Trước khi hồ xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, phải báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh Đă Lă và Đăk Nông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông để chỉ đạo chống lũ cho hạ du, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thông báo cho các chủ đập ở phía thượng, hạ du công trình để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết. 5. Sau mùa lũ hàng năm, lập báo cáo tổng kết gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, đánh giá kết quả khai thác, tính hợp lý, những tồn tại và nêu những kiến nghị cần thiết. 6. Thành lập Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (sau đây viết tắt là BCH-PCLB) nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah. Cơ cấu thành phần của BCH-PCLB nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah tối thiểu như sau: a) Giám đốc: Trưởng ban – Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung; b) Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: Phó Trưởng Ban, thay Trưởng ban khi Trưởng Ban vắng mặt; c) Quản đốc phân xưởng vận hành: Ủy viên thường trực d) 5 Ủy viên phụ trách kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, hành chính và thủy văn; 7. Trước khi tích nước hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, nếu có bất kỳ thay đổi của công trình ảnh hưởng đến nội dung quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah đã được phê duyệt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk phải lập báo cáo nêu rõ mức độ ảnh hưởng và đề xuất hướng xử lý gửi Bộ Công Thương xem xét, quyết định. Điều 15. Trách nhiệm của Trưởng BCH-PCLB nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah 1. Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống lụt bão cho công trình và hạ du, cụ thể: a) Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn; b) Kiểm tra tình trạng công trình, thiết bị, tình hình sạt lở vùng hồ và có các biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy làm việc bình thường, an toàn của công trình và thiết bị. c) Thi hành lệnh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. Trong trường hợp lệnh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông trái với quy định trong quy trình này, phải báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định. d) Tổ chức, huy động lực lượng trực, sẵn sàng triển khai công tác khi cần thiết. 2. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự, lập kế hoạch xả và tích nước hồ chứa, cụ thể đề cập đến các vấn đề sau: a) Tình trạng làm việc của các công trình thủy công và hồ chứa; b) Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến công tác vận hành chống lũ; c) Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan tới đảm bảo vận hành an toàn của các tổ máy phát điện; d) Các nguồn cung cấp điện; đ) Phương án và các phương tiện thông tin liên lạc; e) Các nguồn vật liệu dự phòng, phương án huy động nhân lực, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho xử lý sự cố; f) Các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ bơi; g) Công tác tính toán, dự báo về khí tượng thủy văn; các tài liệu và phương tiện cần thiết cho tính toán điều tiết hồ chứa; h) Diễn tập và kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ cho các chức danh có liên quan như tính toán, đóng mở cửa van, thông báo thử; i) Phối hợp với các cơ quan ở địa phương của tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông và các đơn vị liên quan để thông báo và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và điều lệnh về công tác phòng chống lụt bão của hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, đặc biệt là với nhân dân sinh sống gần hạ lưu công trình. 3. Trưởng BCH-PCLB nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah lập phương án phòng, chống lụt bão cho công trình, tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông và các đơn vị liên quan để thông qua phương án phòng chống lụt bão. Biên bản cuộc họp và phương án phòng chống lụt bão phải được gửi về Ủy ban nhân dân các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Nông và Đăk Lăk để thống nhất chỉ đạo. 4. Sau mỗi trận lũ và sau cả mùa lũ, Trưởng BCH-PCLB nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah phải tiến hành ngay các công tác sau: a) Kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn của công trình, thiết bị bao gồm cả ảnh hưởng xói lở ở hạ lưu đập tràn; b) Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra thiệt hại vùng hạ du; c) Lập báo cáo diễn biến lũ; d) Sửa chữa những hư hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn công trình và thiết bị; e) Báo cáo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông kết quả thực hiện những công tác trên. 5. Báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông của tất cả các lần quan trắc đo đạc trong suốt thời gian làm nhiệm vụ điều tiết chống lũ: a) Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ; b) Lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuốc bin; c) Dự tính khả năng tăng mực nước hồ khi tính theo lưu lượng đến hồ; d) Trạng thái làm việc của công trình; Điều 16. Trách nhiệm về an toàn công trình 1. Lệnh vận hành hồ thủy điện Buôn Tua Srah nếu trái với các quy định trong quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 2. Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk có trách nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Nông và Đăk Lăk và thông báo cho các chủ đập ở thượng và hạ du công trình để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết. 3. Tháng 5 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình, và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để theo dõi chỉ đạo. Trường hợp có sự cố công trình và trang thiết bị, không thể sửa chữa xong trước ngày 15 tháng 6, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk phải có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời và báo cáo với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các chủ đập ở phía thượng, hạ du công trình để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết. Điều 17. Trách nhiệm của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. 1. Theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình thủy điện Buôn Tua Srah để chỉ đạo phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn hạ du. 2. Khi nhận được lệnh đóng, mở cửa xả hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông phải triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở các cửa xả gây ra, đồng thời thông báo cho các địa phương liên quan và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông . Chỉ đạo các cơ quan liên quan trong địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk thực hiện đúng các quy định trong Quy trình vận hành này. Điều 19. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk thực hiện các quy định trong Quy trình vận hành này. Điều 20. Phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận hành và chống lũ của hồ thủy điện Buôn Tua Srah đều phải thực hiện bằng văn bản, đồng thời bằng fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, chuyển bản tin bằng mạng vi tính, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý. Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 21. Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Srêpôk, thủ trưởng các đơn vị có liên quan phải kiến nghị kịp thời bằng văn bản cho Bộ trưởng Bộ Công Thương để xem xét, quyết định. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hữu Hào PHỤ LỤC 1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) TT Các thông số Đơn vị Trị số Ghi chú I Các đặc trưng lưu vực 1 Diện tích lưu vực Km 2 2.930 2 Lượng mưa trung bình nhiều năm mm 1.950 3 Lưu lượng trung bình nhiều năm (Q 0 ) m 3 /s 102 4 Tổng lượng dòng chảy TB nhiều năm 10 6 m 3 3.217 5 Lưu lượng trung bình mùa kiệt m 3 /s 59,4 6 Tổng lượng lũ ứng với P=0,5% 10 6 m 3 1.042 7 Lưu lượng đỉnh lũ P = 0,1% m 3 /s 5.809 P = 0,5% m 3 /s 4.267 P = 1% m 3 /s 3.649 P = 5% m 3 /s 2.400 P = 10% m 3 /s 1.926 II Hồ chứa 8 Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m 487,50 9 Mực nước chết (MNC) m 465,00 10 Mực nước max ứng với P = 0,5% m 487,82 11 Mực nước max ứng với P = 0,1% m 489,50 12 Dung tích toàn bộ (Wtb) 10 6 m 3 786,9 13 Dung tích hữu ích (Whi) 10 6 m 3 522,6 14 Dung tích chết (Wc) 10 6 m 3 264,2 15 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT Km 2 37,1 III Đập dâng 16 Loại Đập đá đổ có lõi đất chống thấm 17 Cao trình đỉnh đập m 492,3 18 Chiều cao đập lớn nhất m 83 19 Chiều rộng đỉnh đập m 8 20 Chiều dài đập theo đỉnh m 1041,14 21 Hệ số mái đập Thượng lưu 1,9;2,0 Hạ lưu 1,6;1,7;1,8 IV Lưu lượng qua nhà máy 22 Lưu lượng đảm bảo Q(90%) m 3 /s 48,30 23 Lưu lượng lớn nhất qua 2 tổ máy Q max m 3 /s 204,90 V Cột nước nhà máy 24 Cột nước lớn nhất (Hmax) m 58,50 25 Cột nước nhỏ nhất (Hmin) m 34,40 26 Cột nước trung bình (Htb) m 48,40 27 Cột nước tính toán (Htt) m 46,50 VI Mực nước hạ lưu nhà máy 28 MNHL max ứng với lũ P = 0,1% m 441,99 29 Khi NM làm việc với Qmax = 204,9 m 3 /s m 430,29 30 MNHL min với Qmin = 61,5 m 3 /s m 428,90 VII Công suất 31 Công suất lắp máy (Nlm) MW 86 32 Công suất đảm bảo với tần suất 90% MW 21,0 33 Công suất đảm bảo gia tăng - Cho Buôn Kuôp MW 37,6 - Cho Srêpok 3 MW 20,9 VIII Điện lượng 34 Điện lượng trung bình năm 10 6 kWh 358,6 35 Điện lượng gia tăng - Cho thủy điện Buôn Kuốp 10 6 kWh 77,0 - Cho thủy điện Srêpôk 3 10 6 kWh 34,8 36 Số giờ sử dụng công suất lắp máy Giờ 4.170 PHỤ LỤC 2 ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH LŨ ỨNG VỚI CÁC TẦN SUẤT TUYẾN ĐẬP HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) Thời gian Qp (m 3 /s) ứng với tần suất P% T(giờ) 0.1% 0.5% 1% 3% 4% 5% 10% 0 1071 713 600 444 414 383 309 2 1205 802 674 499 466 431 347 4 1324 881 741 548 512 473 382 6 1495 995 837 619 578 534 431 8 1779 1184 996 737 688 636 513 10 2242 1492 1255 928 867 801 647 12 2465 1835 1579 1215 1131 1053 855 14 3078 2291 1972 1516 1412 1315 1067 16 3612 2688 2314 1779 1657 1543 1252 18 4193 3120 2686 2065 1924 1791 1454 20 4494 3302 2823 2144 2003 1857 1490 22 5072 3726 3186 2419 2261 2095 1681 24 5578 4098 3504 2660 2486 2304 1849 26 5809 4268 3649 2771 2589 2400 1926 28 5679 4172 3568 2709 2531 2346 1883 30 5463 4013 3431 2605 2435 2257 1811 32 5203 3822 3268 2481 2319 2149 1724 34 4899 3599 3077 2337 2184 2024 1624 36 4552 3344 2860 2171 2029 1880 1509 38 4220 3100 2651 2013 1881 1743 1399 40 4130 3074 2646 2035 1895 1764 1432 42 3989 2968 2555 1965 1830 1704 1383 44 3800 2828 2434 1872 1743 1623 1318 46 3675 2735 2354 1810 1686 1569 1274 48 3565 2653 2283 1756 1635 1522 1236 50 3486 2594 2233 1717 1599 1489 1209 52 3376 2513 2163 1663 1549 1442 1171 54 3235 2407 2072 1594 1484 1382 1122 56 2937 2185 1881 1447 1347 1254 1018 58 2968 2209 1901 1462 1362 1268 1029 60 2842 2115 1821 1400 1304 1214 986 62 2732 2033 1750 1346 1254 1167 947 64 2591 1928 1660 1276 1189 1107 898 66 2387 1776 1529 1176 1095 1019 828 68 2324 1730 1489 1145 1066 993 806 70 2261 1683 1449 1114 1037 966 784 72 2183 1624 1398 1075 1001 932 757 74 2089 1554 1338 1029 958 892 724 76 2026 1508 1298 998 929 865 702 78 1947 1449 1247 959 893 832 675 80 1900 1414 1217 936 872 812 659 82 1837 1367 1177 905 843 785 637 84 2011 1338 1126 833 777 719 580 86 1957 1303 1096 811 757 700 564 88 1886 1256 1056 781 729 674 544 90 1868 1244 1046 774 722 668 539 92 1851 1232 1036 766 715 661 534 94 1851 1232 1036 766 715 661 534 96 1851 1232 1036 766 715 661 534 98 1833 1220 1026 759 708 655 529 100 1851 1232 1036 766 715 661 534 102 1886 1256 1056 781 729 674 544 104 1940 1291 1086 803 750 693 559 106 1993 1327 1116 825 770 712 575 108 2046 1362 1146 847 791 731 590 110 2100 1398 1175 870 812 750 605 112 2171 1445 1215 899 839 776 626 114 2189 1457 1225 906 846 782 631 116 2082 1386 1166 862 805 744 600 118 1993 1327 1116 825 770 712 575 120 1940 1291 1086 803 750 693 559 122 1886 1256 1056 781 729 674 544 124 1851 1232 1036 766 715 661 534 126 1815 1208 1016 752 702 649 523 128 1833 1220 1026 759 708 655 529 130 1922 1279 1076 796 743 687 554 132 1940 1291 1086 803 750 693 559 134 1993 1327 1116 825 770 712 575 136 2011 1338 1126 833 777 719 580 138 2029 1350 1136 840 784 725 585 140 2011 1338 1126 833 777 719 580 142 1975 1315 1106 818 763 706 570 144 1957 1303 1096 811 757 700 564 146 1922 1279 1076 796 743 687 554 148 1904 1267 1066 788 736 680 549 150 1886 1256 1056 781 729 674 544 152 1868 1244 1046 774 722 668 539 154 1833 1220 1026 759 708 655 529 156 1779 1184 996 737 688 636 513 158 1712 1139 958 709 662 612 494 160 1646 1096 921 682 636 588 475 162 1607 1070 900 665 621 574 463 164 1575 1048 882 652 609 563 454 166 1543 1027 864 639 596 551 445 PHỤ LỤC 3 LƯU LƯỢNG XẢ QUA TRÀN ỨNG VỚI ĐỘ MỞ CỬA VÀ SỐ LƯỢNG CỬA VAN MỞ - HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) - Cao trình mực nước hồ thiết kế: 487,5m - Cao trình đỉnh ngưỡng tràn: 473,5m - Cột nước ứng với cao trình MN thiết kế: 14m - Bề rộng 1 khoang tràn: 12m - Độ sâu phân giới chảy tự do: 9,76 - Số cửa van: 3,00 Độ mở a (m) Cửa van Qxả 1 cửa Qxả 2 cửa Qxả 3 cửa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 83,34 166,69 250,03 0,50 118,30 236,59 354,89 0,75 152,40 304,79 457,19 1,00 186,17 372,33 558,50 1,25 218,19 436,37 654,56 1,50 249,95 499,90 749,84 1,75 281,00 562,01 843,01 2,00 310,33 620,67 931,00 2,25 341,14 682,28 1.023,42 2,50 370,30 740,59 1.110,89 2,75 398,89 797,78 1.196,67 3,00 426,96 853,92 1.280,88 3,25 454,54 909,08 1.363,62 3,50 481,67 963,34 1.445,01 3,75 508,39 1.016,77 1.525,16 4,00 535,80 1.071,60 1.607,40 4,25 560,71 1.121,43 1.682,14 4,50 586,40 1.172,80 1.759,20 4,75 611,82 1.223,63 1.835,45 5,00 637,00 1.274,00 1.911,00 5,25 661,99 1.323,97 1.985,96 5,50 686,81 1.373,62 2.060,43 5,75 711,51 1.423,02 2.134,54 6,00 735,50 1.471,00 2.206,50 6,25 760,69 1.521,37 2.282,06 6,50 785,23 1.570,47 2.355,70 6,75 809,80 1.619,60 2.429,40 7,00 834,43 1.668,85 2.503,28 7,25 859,15 1.718,29 2.577,44 7,50 884,00 1.767,99 2.651,99 7,75 909,01 1.818,02 2.727,04 8,00 934,40 1.868,80 2.803,20 8,25 959,69 1.919,38 2.879,07 8,50 985,43 1.970,85 2.956,28 8,75 1011,47 2.022,95 3.034,42 9,00 1037,87 2.075,74 3.113,61 9,25 1064,65 2.129,30 3.193,95 9,50 1091,85 2.183,71 3.275,56 9,75 1119,52 2.239,03 3.358,55 Mở hết 1.137,47 2.274,94 3.412,41 PHỤ LỤC 4 KHẢ NĂNG XẢ CỦA ĐẬP TRÀN TRƯỜNG HỢP MỞ HOÀN TOÀN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) STT Z(m) H(m) ε m Q x (m 3 /s) 1 473,50 0,00 0,00 2 473,75 0,25 0,25 0,9983 0,4032 8,14 3 474,00 0,50 0,25 0,9967 0,4032 22,66 4 474,25 0,75 0,25 0,9950 0,4032 41,62 5 474,50 1,00 0,25 0,9933 0,4032 63,86 6 474,75 1,25 0,25 0,9917 0,4032 89,16 7 475,00 1,50 0,25 0,9900 0,4032 116,93 8 475,25 1,75 0,25 0,9883 0,4032 147,15 9 475,50 2,00 0,25 0,9867 0,4032 179,43 10 475,75 2,25 0,25 0,9850 0,4032 213,77 11 476,00 2,50 0,25 0,9833 0,4032 249,91 12 476,25 2,75 0,25 0,9817 0,4032 287,86 13 476,50 3,00 0,25 0,9800 0,4032 327,40 14 476,75 3,25 0,25 0,9783 0,4032 368,57 15 477,00 3,50 0,25 0,9767 0,4032 411,16 16 477,25 3,75 0,25 0,9750 0,4032 455,25 17 477,50 4,00 0,25 0,9733 0,4050 502,93 18 477,75 4,25 0,25 0,9717 0,4064 551,69 19 478,00 4,50 0,25 0,9700 0,4077 601,96 20 478,25 4,75 0,25 0,9683 0,4090 653,83 21 478,50 5,00 0,25 0,9667 0,4103 707,14 22 478,75 5,25 0,25 0,9650 0,4116 762,00 23 479,00 5,50 0,25 0,9633 0,4130 818,24 24 479,25 5,75 0,25 0,9617 0,4143 875,97 25 479,50 6,00 0,25 0,9600 0,4156 935,02 26 479,75 6,25 0,25 0,9583 0,4167 995,11 27 480,00 6,50 0,25 0,9567 0,4179 1056,45 28 480,25 6,75 0,25 0,9550 0,4190 1119,12 29 480,50 7,00 0,25 0,9533 0,4202 1183,01 30 480,75 7,25 0,25 0,9517 0,4213 1248,19 31 481,00 7,50 0,25 0,9500 0,4225 1314,55 32 481,25 7,75 0,25 0,9483 0,4236 1382,16 33 481,50 8,00 0,25 0,9467 0,4248 1450,91 34 481,75 8,25 0,25 0,9450 0,4257 1520,08 35 482,00 8,50 0,25 0,9433 0,4266 1590,29 36 482,25 8,75 0,25 0,9417 0,4275 1661,61 37 482,50 9,00 0,25 0,9400 0,4284 1733,96 38 482,75 9,25 0,25 0,9383 0,4294 1807,39 39 483,00 9,50 0,25 0,9367 0,4303 1881,80 40 483,25 9,75 0,25 0,9350 0,4312 1957,28 41 483,50 10,00 0,25 0,9333 0,4321 2033,70 42 483,75 10,25 0,25 0,9317 0,4329 2110,60 43 484,00 10,50 0,25 0,9300 0,4337 2188,41 44 484,25 10,75 0,25 0,9283 0,4345 2267,18 45 484,50 11,00 0,25 0,9267 0,4353 2346,82 46 484,75 11,25 0,25 0,9250 0,4361 2427,40 47 485,00 11,50 0,25 0,9233 0,4369 2508,83 48 485,25 11,75 0,25 0,9217 0,4377 2591,18 49 485,50 12,00 0,25 0,9200 0,4385 2674,34 50 485,75 12,25 0,25 0,9200 0,4392 2762,70 51 486,00 12,50 0,25 0,9200 0,4399 2852,14 52 486,25 12,75 0,25 0,9200 0,4406 2942,76 53 486,50 13,00 0,25 0,9200 0,4413 3034,44 54 486,75 13,25 0,25 0,9200 0,4420 3127,29 55 487,00 13,50 0,25 0,9200 0,4427 3221,20 56 487,25 13,75 0,25 0,9200 0,4434 3316,26 57 487,50 14,00 0,25 0,9200 0,4440 3412,38 58 487,75 14,25 0,25 0,9200 0,4447 3509,65 59 488,00 14,50 0,25 0,9200 0,4454 3607,96 60 488,25 14,75 0,25 0,9200 0,4461 3707,42 61 488,50 15,00 0,25 0,9200 0,4468 3807,92 62 488,75 15,25 0,25 0,9200 0,4475 3909,55 63 489,00 15,50 0,25 0,9200 0,4482 4012,22 64 489,25 15,75 0,25 0,9200 0,4489 4116,01 65 489,50 16,00 0,25 0,9200 0,4495 4216,60 STT T (giờ) Q đến (m 3 /s) Qxả (m 3 /s) dQ (m 3 /s) dW (10 6 m 3 ) W (10 6 m 3 ) Z (m) 33 16,0 2687,87 2687,87 0,00 0,00 786,87 487,50 34 16,5 2795,97 2795,97 0,00 0,00 786,87 487,50 35 17,0 2904,07 2904,07 0,00 0,00 786,87 487,50 36 17,5 3012,17 3012,17 0,00 0,00 786,87 487,50 37 18,0 3120,27 3120,27 0,00 0,00 786,87 487,50 38 18,5 3165,59 3165,59 0,00 0,00 786,87 487,50 39 19,0 3210,91 3210,91 0,00 0,00 786,87 487,50 40 19,5 3256,23 3256,23 0,00 0,00 786,87 487,50 41 20,0 3301,55 3301,55 0,00 0,00 786,87 487,50 42 20,5 3407,71 3407,71 0,00 0,00 786,87 487,50 43 21,0 3513,87 3513,87 0,00 0,00 786,87 487,50 44 21,5 3620,03 3620,03 0,00 0,00 786,87 487,50 45 22,0 3726,19 3666,95 59,24 0,02 786,91 487,50 46 22,5 3819,08 3670,89 148,19 0,05 787,12 487,51 47 23,0 3911,97 3670,89 241,08 0,09 787,48 487,52 48 23,5 4004,85 3678,76 326,09 0,12 788,01 487,53 49 24,0 4097,74 3686,64 411,10 0,15 788,69 487,55 50 24,5 4140,21 3694,52 445,69 0,16 789,47 487,57 51 25,0 4182,67 3702,40 480,27 0,17 790,31 487,59 52 25,5 4225,14 3710,29 514,84 0,19 791,21 487,62 53 26,0 4267,60 3722,16 545,44 0,20 792,17 487,64 54 26,5 4243,71 3730,08 513,64 0,18 793,12 487,67 55 27,0 4219,83 3741,95 477,88 0,17 794,01 487,69 56 27,5 4195,94 3749,88 446,06 0,16 794,83 487,72 57 28,0 4172,05 3757,83 414,22 0,15 795,60 487,74 58 28,5 4132,24 3765,78 366,46 0,13 796,29 487,75 59 29,0 4092,43 3773,73 318,70 0,11 796,90 487,77 60 29,5 4052,62 3777,70 274,92 0,10 797,43 487,79 61 30,0 4012,81 3781,68 231,13 0,08 797,87 487,80 62 30,5 3965,04 3789,61 175,43 0,06 798,23 487,81 63 31,0 3917,27 3789,61 127,66 0,05 798,49 487,81 64 31,5 3869,50 3793,57 75,93 0,03 798,67 487,82 65 32,0 3821,73 3793,57 28,16 0,01 798,75 487,82 66 32,5 3766,00 3793,57 -27,58 -0,01 798,74 487,82 67 33,0 3710,26 3793,57 -83,31 -0,03 798,63 487,82 68 33,5 3654,53 3789,61 -135,09 -0,05 798,42 487,81 69 34,0 3598,79 3789,61 -190,82 -0,07 798,12 487,80 70 34,5 3535,10 3785,65 -250,56 -0,09 797,72 487,79 71 35,0 3471,40 3777,70 -306,30 -0,11 797,20 487,78 72 35,5 3407,71 3773,73 -366,02 -0,13 796,59 487,76 73 36,0 3344,01 3765,78 -421,77 -0,15 795,87 487,74 74 36,5 3282,97 3757,83 -474,86 -0,17 795,06 487,72 75 37,0 3221,93 3745,90 -523,97 -0,19 794,15 487,70 76 37,5 3160,89 3737,99 -577,10 -0,21 793,15 487,67 77 38,0 3099,85 3726,12 -626,27 -0,23 792,06 487,64 78 38,5 3093,27 3714,25 -620,98 -0,22 790,94 487,61 79 39,0 3086,69 3702,40 -615,71 -0,22 789,83 487,58 80 39,5 3080,10 3690,58 -610,48 -0,22 788,73 487,55 81 40,0 3073,52 3678,76 -605,24 -0,22 787,64 487,52 82 40,5 3047,23 3047,23 0,00 0,00 786,98 487,50 83 41,0 3020,93 3020,93 0,00 0,00 786,98 487,50 84 41,5 2994,64 2994,64 0,00 0,00 786,98 487,50 85 42,0 2968,34 2968,34 0,00 0,00 786,98 487,50 86 42,5 2933,28 2933,28 0,00 0,00 786,98 487,50 87 43,0 2898,23 2898,23 0,00 0,00 786,98 487,50 88 43,5 2863,17 2863,17 0,00 0,00 786,98 487,50 89 44,0 2828,11 2828,11 0,00 0,00 786,98 487,50 90 44,5 2804,74 2804,74 0,00 0,00 786,98 487,50 91 45,0 2781,37 2781,37 0,00 0,00 786,98 487,50 92 45,5 2757,99 2757,99 0,00 0,00 786,98 487,50 93 46,0 2734,62 2734,62 0,00 0,00 786,98 487,50 94 46,5 2714,17 2714,17 0,00 0,00 786,98 487,50 95 47,0 2693,72 2693,72 0,00 0,00 786,98 487,50 96 47,5 2673,26 2673,26 0,00 0,00 786,98 487,50 97 48,0 2652,81 2652,81 0,00 0,00 786,98 487,50 98 48,5 2638,20 2638,20 0,00 0,00 786,98 487,50 99 49,0 2623,60 2623,60 0,00 0,00 786,98 487,50 100 49,5 2608,99 2608,99 0,00 0,00 786,98 487,50 101 50,0 2594,38 2594,38 0,00 0,00 786,98 487,50 102 50,5 2573,93 2573,93 0,00 0,00 786,98 487,50 103 51,0 2553,48 2553,48 0,00 0,00 786,98 487,50 104 51,5 2533,02 2533,02 0,00 0,00 786,98 487,50 105 52,0 2512,57 2512,57 0,00 0,00 786,98 487,50 106 52,5 2486,28 2486,28 0,00 0,00 786,98 487,50 107 53,0 2459,99 2459,99 0,00 0,00 786,98 487,50 108 53,5 2433,69 2433,69 0,00 0,00 786,98 487,50 109 54,0 2407,40 2407,40 0,00 0,00 786,98 487,50 110 54,5 2351,89 2351,89 0,00 0,00 786,98 487,50 111 55,0 2296,38 2296,38 0,00 0,00 786,98 487,50 112 55,5 2240,87 2240,87 0,00 0,00 786,98 487,50 113 56,0 2185,36 2185,36 0,00 0,00 786,98 487,50 114 56,5 2191,20 2191,20 0,00 0,00 786,98 487,50 115 57,0 2197,05 2197,05 0,00 0,00 786,98 487,50 116 57,5 2202,89 2202,89 0,00 0,00 786,98 487,50 117 58,0 2208,73 2208,73 0,00 0,00 786,98 487,50 118 58,5 2185,36 2185,36 0,00 0,00 786,98 487,50 119 59,0 2161,99 2161,99 0,00 0,00 786,98 487,50 120 59,5 2138,61 2138,61 0,00 0,00 786,98 487,50 121 60,0 2115,24 2115,24 0,00 0,00 786,98 487,50 122 60,5 2094,79 2094,79 0,00 0,00 786,98 487,50 123 61,0 2074,34 2074,34 0,00 0,00 786,98 487,50 124 61,5 2053,88 2053,88 0,00 0,00 786,98 487,50 125 62,0 2033,43 2033,43 0,00 0,00 786,98 487,50 126 62,5 2007,14 2007,14 0,00 0,00 786,98 487,50 127 63,0 1980,84 1980,84 0,00 0,00 786,98 487,50 128 63,5 1954,55 1954,55 0,00 0,00 786,98 487,50 129 64,0 1928,25 1928,25 0,00 0,00 786,98 487,50 130 64,5 1890,27 1890,27 0,00 0,00 786,98 487,50 PHỤ LỤC 6 ĐIỀU TIẾT LŨ KIỂM TRA P = 0,1% HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) STT T (giờ) Q đến (m 3 /s) Qxả (m 3 /s) dQ (m 3 /s) dW (10 6 m 3 ) W (10 6 m 3 ) Z (m) 1 0,0 1071,22 1071,22 0,00 0,00 786,87 487,50 2 0,5 1104,58 1104,58 0,00 0,00 786,87 487,50 3 1,0 1137,95 1137,95 0,00 0,00 786,87 487,50 4 1,5 1171,31 1171,31 0,00 0,00 786,87 487,50 5 2,0 1204,67 1204,67 0,00 0,00 786,87 487,50 6 2,5 1234,48 1234,48 0,00 0,00 786,87 487,50 7 3,0 1264,29 1264,29 0,00 0,00 786,87 487,50 8 3,5 1294,09 1294,09 0,00 0,00 786,87 487,50 9 4,0 1323,90 1323,90 0,00 0,00 786,87 487,50 10 4,5 1366,60 1366,60 0,00 0,00 786,87 487,50 11 5,0 1409,31 1409,31 0,00 0,00 786,87 487,50 12 5,5 1452,02 1452,02 0,00 0,00 786,87 487,50 13 6,0 1494,72 1494,72 0,00 0,00 786,87 487,50 14 6,5 1565,90 1565,90 0,00 0,00 786,87 487,50 15 7,0 1637,08 1637,08 0,00 0,00 786,87 487,50 16 7,5 1708,25 1708,25 0,00 0,00 786,87 487,50 17 8,0 1779,43 1779,43 0,00 0,00 786,87 487,50 18 8,5 1895,09 1895,09 0,00 0,00 786,87 487,50 19 9,0 2010,76 2010,76 0,00 0,00 786,87 487,50 20 9,5 2126,42 2126,42 0,00 0,00 786,87 487,50 21 10,0 2242,08 2242,08 0,00 0,00 786,87 487,50 22 10,5 2297,93 2297,93 0,00 0,00 786,87 487,50 23 11,0 2353,77 2353,77 0,00 0,00 786,87 487,50 24 11,5 2409,62 2409,62 0,00 0,00 786,87 487,50 25 12,0 2465,46 2465,46 0,00 0,00 786,87 487,50 26 12,5 2618,57 2618,57 0,00 0,00 786,87 487,50 27 13,0 2771,68 2771,68 0,00 0,00 786,87 487,50 28 13,5 2924,79 2924,79 0,00 0,00 786,87 487,50 29 14,0 3077,90 3077,90 0,00 0,00 786,87 487,50 30 14,5 3211,38 3211,38 0,00 0,00 786,87 487,50 31 15,0 3344,86 3344,86 0,00 0,00 786,87 487,50 32 15,5 3478,34 3478,34 0,00 0,00 786,87 487,50 33 16,0 3611,83 3611,83 0,00 0,00 786,87 487,50 34 16,5 3757,08 3632,38 124,70 0,04 786,99 487,50 35 17,0 3902,34 3636,26 266,08 0,10 787,37 487,51 36 17,5 4047,60 3644,01 403,59 0,15 787,99 487,53 37 18,0 4192,86 3651,76 541,09 0,19 788,87 487,55 38 18,5 4268,25 3663,39 604,85 0,22 789,92 487,58 39 19,0 4343,63 3675,04 668,59 0,24 791,08 487,61 40 19,5 4419,02 3686,72 732,30 0,26 792,35 487,65 41 20,0 4494,41 3702,30 792,11 0,29 793,73 487,69 42 20,5 4638,92 3717,91 921,01 0,33 795,30 487,73 43 21,0 4783,44 3737,47 1045,97 0,38 797,09 487,78 44 21,5 4927,95 3757,06 1170,89 0,42 799,11 487,83 45 22,0 5072,47 3780,64 1291,83 0,47 801,35 487,89 46 22,5 5198,92 3804,28 1394,63 0,50 803,79 487,96 47 23,0 5325,37 3831,93 1493,44 0,54 806,40 488,03 48 23,5 5451,82 3863,64 1588,18 0,57 809,19 488,10 49 24,0 5578,27 3895,48 1682,79 0,61 812,16 488,18 50 24,5 5636,08 3927,42 1708,66 0,62 815,21 488,27 51 25,0 5693,88 3959,46 1734,42 0,62 818,32 488,35 52 25,5 5751,69 3995,65 1756,04 0,63 821,46 488,43 53 26,0 5809,49 4027,92 1781,58 0,64 824,65 488,52 54 26,5 5776,98 4064,38 1712,60 0,62 827,78 488,61 55 27,0 5744,46 4096,91 1647,55 0,59 830,80 488,69 56 27,5 5711,95 4129,55 1582,40 0,57 833,69 488,76 57 28,0 5679,43 4158,19 1521,24 0,55 836,47 488,84 58 28,5 5625,24 4191,01 1434,22 0,52 839,12 488,91 59 29,0 5571,04 4219,86 1351,19 0,49 841,61 488,98 60 29,5 5516,85 4244,63 1272,22 0,46 843,96 489,04 61 30,0 5462,66 4269,46 1193,20 0,43 846,16 489,10 62 30,5 5397,63 4294,37 1103,25 0,40 848,22 489,16 63 31,0 5332,59 4315,15 1017,44 0,37 850,11 489,21 64 31,5 5267,56 4336,01 931,55 0,34 851,85 489,26 65 32,0 5202,53 4352,70 849,83 0,31 853,44 489,30 66 32,5 5126,66 4369,45 757,22 0,27 854,87 489,34 67 33,0 5050,79 4382,01 668,78 0,24 856,13 489,37 68 33,5 4974,92 4394,58 580,34 0,21 857,24 489,40 69 34,0 4899,05 4407,18 491,87 0,18 858,18 489,43 70 34,5 4812,34 4415,58 396,76 0,14 858,96 489,45 71 35,0 4725,63 4423,99 301,64 0,11 859,57 489,46 72 35,5 4638,92 4428,19 210,73 0,08 860,02 489,48 73 36,0 4552,21 4432,40 119,82 0,04 860,30 489,48 74 36,5 4469,12 4436,60 32,52 0,01 860,42 489,49 75 37,0 4386,02 4436,60 - 50,58 -0,02 860,39 489,49 76 37,5 4302,93 4432,40 -129,47 -0,05 860,21 489,48 77 38,0 4219,83 4428,19 -208,36 -0,08 859,89 489,47 78 38,5 4197,38 4423,99 -226,61 -0,08 859,49 489,46 79 39,0 4174,94 4419,79 -244,85 -0,09 859,06 489,45 80 39,5 4152,49 4415,58 -263,09 -0,09 858,60 489,44 81 40,0 4130,04 4411,38 -281,34 -0,10 858,11 489,42 82 40,5 4094,71 4402,98 - 308,27 -0,11 857,57 489,41 83 41,0 4059,38 4398,77 -339,40 -0,12 856,98 489,39 84 41,5 4024,04 4390,39 -366,35 -0,13 856,35 489,38 85 42,0 3988,71 4382,01 -393,30 -0,14 855,66 489,36 86 42,5 3941,60 4373,64 -432,03 -0,16 854,91 489,34 87 43,0 3894,49 4365,26 -470,77 -0,17 854,09 489,32 88 43,5 3847,38 4356,88 -509,50 -0,18 853,20 489,29 89 44,0 3800,27 4344,36 - 544,09 -0,20 852,24 489,27 90 44,5 3768,86 4331,84 -562,98 -0,20 851,24 489,24 91 45,0 3737,45 4323,50 -586,04 -0,21 850,20 489,21 92 45,5 3706,05 4311,00 -604,95 -0,22 849,13 489,18 93 46,0 3674,64 4298,53 -623,89 -0,22 848,02 489,15 94 46,5 3647,16 4286,06 -638,91 -0,23 846,88 489,12 95 47,0 3619,68 4273,60 -653,92 -0,24 845,72 489,09 96 47,5 3592,20 4257,05 - 664,85 -0,24 844,53 489,06 97 48,0 3564,71 4244,63 -679,92 -0,24 843,32 489,02 98 48,5 3545,09 4232,22 -687,13 -0,25 842,09 488,99 99 49,0 3525,46 4215,74 -690,28 -0,25 840,85 488,96 100 49,5 3505,83 4203,37 -697,55 -0,25 839,60 488,92 101 50,0 3486,20 4191,01 -704,82 -0,25 838,33 488,89 102 50,5 3458,72 4174,60 -715,88 -0,26 837,05 488,86 103 51,0 3431,23 4162,29 - 731,05 -0,26 835,75 488,82 104 51,5 3403,75 4145,89 -742,14 -0,27 834,42 488,78 105 52,0 3376,27 4133,63 -757,36 -0,27 833,07 488,75 106 52,5 3340,94 4117,29 -776,35 -0,28 831,69 488,71 107 53,0 3305,61 4100,98 -795,38 -0,29 830,27 488,67 108 53,5 3270,27 4084,71 -814,43 -0,29 828,82 488,63 109 54,0 3234,94 4068,43 -833,49 -0,30 827,33 488,59 110 54,5 3160,35 4052,23 -891,88 -0,32 825,77 488,55 111 55,0 3085,76 4031,97 -946,21 -0,34 824,10 488,51 112 55,5 3011,16 4015,82 -1004,65 -0,36 822,33 488,46 113 56,0 2936,57 3995,65 -1059,08 -0,38 820,47 488,41 114 56,5 2944,42 3975,53 -1031,11 -0,37 818,59 488,36 115 57,0 2952,27 3955,45 -1003,17 -0,36 816,76 488,31 116 57,5 2960,13 3935,42 -975,29 -0,35 814,99 488,26 117 58,0 2967,98 3915,42 -947,44 -0,34 813,26 488,21 118 58,5 2936,57 3899,46 -962,89 -0,35 811,54 488,17 119 59,0 2905,16 3879,55 -974,39 -0,35 809,80 488,12 120 59,5 2873,76 3859,68 -985,92 -0,35 808,03 488,07 121 60,0 2842,35 3839,86 -997,51 -0,36 806,24 488,02 122 60,5 2814,87 3820,07 -1005,20 -0,36 804,44 487,97 123 61,0 2787,39 3804,28 -1016,90 -0,37 802,62 487,93 124 61,5 2759,91 3784,57 -1024,66 -0,37 800,78 487,88 125 62,0 2732,42 3764,92 -1032,50 -0,37 798,93 487,83 126 62,5 2697,09 3745,29 -1048,20 -0,38 797,05 487,78 127 63,0 2661,76 3721,82 -1060,07 -0,38 795,15 487,72 128 63,5 2626,43 3702,30 -1075,87 -0,39 793,23 487,67 129 64,0 2591,09 3682,83 -1091,74 -0,39 791,27 487,62 130 64,5 2540,06 3663,39 -1123,34 -0,40 789,27 487,56 131 65,0 2489,02 3640,13 -1151,12 -0,41 787,23 487,51 132 65,5 2437,98 2437,98 0,00 0,00 786,81 487,50 133 66,0 2386,95 2386,95 0,00 0,00 786,81 487,50 134 66,5 2371,24 2371,24 0,00 0,00 786,81 487,50 135 67,0 2355,54 2355,54 0,00 0,00 786,81 487,50 136 67,5 2339,83 2339,83 0,00 0,00 786,81 487,50 137 68,0 2324,13 2324,13 0,00 0,00 786,81 487,50 138 68,5 2308,43 2308,43 0,00 0,00 786,81 487,50 139 69,0 2292,72 2292,72 0,00 0,00 786,81 487,50 140 69,5 2277,02 2277,02 0,00 0,00 786,81 487,50 141 70,0 2261,32 2261,32 0,00 0,00 786,81 487,50 142 70,5 2241,69 2241,69 0,00 0,00 786,81 487,50 143 71,0 2222,06 2222,06 0,00 0,00 786,81 487,50 144 71,5 2202,43 2202,43 0,00 0,00 786,81 487,50 145 72,0 2182,80 2182,80 0,00 0,00 786,81 487,50 146 72,5 2159,24 2159,24 0,00 0,00 786,81 487,50 147 73,0 2135,69 2135,69 0,00 0,00 786,81 487,50 148 73,5 2112,13 2112,13 0,00 0,00 786,81 487,50 149 74,0 2088,58 2088,58 0,00 0,00 786,81 487,50 150 74,5 2072,87 2072,87 0,00 0,00 786,81 487,50 151 75,0 2057,17 2057,17 0,00 0,00 786,81 487,50 152 75,5 2041,47 2041,47 0,00 0,00 786,81 487,50 153 76,0 2025,76 2025,76 0,00 0,00 786,81 487,50 154 76,5 2006,13 2006,13 0,00 0,00 786,81 487,50 155 77,0 1986,50 1986,50 0,00 0,00 786,81 487,50 156 77,5 1966,87 1966,87 0,00 0,00 786,81 487,50 157 78,0 1947,25 1947,25 0,00 0,00 786,81 487,50 158 78,5 1935,47 1935,47 0,00 0,00 786,81 487,50 159 79,0 1923,69 1923,69 0,00 0,00 786,81 487,50 160 79,5 1911,91 1911,91 0,00 0,00 786,81 487,50 161 80,0 1900,13 1900,13 0,00 0,00 786,81 487,50 162 80,5 1884,43 1884,43 0,00 0,00 786,81 487,50 163 81,0 1868,73 1868,73 0,00 0,00 786,81 487,50 164 81,5 1853,02 1853,02 0,00 0,00 786,81 487,50 165 82,0 1837,32 1837,32 0,00 0,00 786,81 487,50 166 82,5 1880,68 1880,68 0,00 0,00 786,81 487,50 167 83,0 1924,04 1924,04 0,00 0,00 786,81 487,50 168 83,5 1967,40 1967,40 0,00 0,00 786,81 487,50 169 84,0 2010,76 2010,76 0,00 0,00 786,81 487,50 170 84,5 1997,41 1997,41 0,00 0,00 786,81 487,50 171 85,0 1984,07 1984,07 0,00 0,00 786,81 487,50 172 85,5 1970,72 1970,72 0,00 0,00 786,81 487,50 173 86,0 1957,37 1957,37 0,00 0,00 786,81 487,50 174 86,5 1939,58 1939,58 0,00 0,00 786,81 487,50 175 87,0 1921,79 1921,79 0,00 0,00 786,81 487,50 176 87,5 1903,99 1903,99 0,00 0,00 786,81 487,50 177 88,0 1886,20 1886,20 0,00 0,00 786,81 487,50 178 88,5 1881,75 1881,75 0,00 0,00 786,81 487,50 179 89,0 1877,30 1877,30 0,00 0,00 786,81 487,50 180 89,5 1872,85 1872,85 0,00 0,00 786,81 487,50 PHỤ LỤC 7 TỌA ĐỘ BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) Tháng MNH (m) Chống xả (m) Đảm bảo (m) Hạn chế (m) MN Chết (m) Tháng 1 487.5 487.5 487.5 481.8 465.0 Tháng 2 487.5 487.5 487.5 480.6 465.0 Tháng 3 487.5 487.5 487.5 479.0 465.0 Tháng 4 487.5 487.5 487.5 476.3 465.0 Tháng 5 487.5 487.5 487.5 471.7 465.0 Tháng 6 487.5 487.5 487.3 468.4 465.0 Tháng 7 487.5 487.5 486.2 465.0 465.0 Tháng 8 487.5 487.5 481.0 465.0 465.0 Tháng 9 487.5 487.5 482.5 466.4 465.0 Tháng 10 487.5 487.5 485.4 475.0 465.0 Tháng 11 487.5 487.5 487.5 480.0 465.0 Tháng 12 487.5 487.5 487.5 482.0 465.0 PHỤ LỤC 8 QUAN HỆ ĐẶC TÍNH LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN BUÔN TUA SRAH ( Ban hành kèm theo Quyết định số 0353/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) MNH Zhồ (m) Diện tích F (km2) Thể tích W (triệu m3) 427 0,00 0,00 430 0,77 0,77 435 1,85 7,13 440 4,15 21,75 445 7,07 49,47 450 8,89 89,30 455 10,71 138,23 460 12,52 196,24 465 14,73 264,29 470 17,29 344,25 475 19,97 437,34 480 25,24 550,11 485 32,59 694,31 490 41,64 879,43 495 52,46 1114,15 500 64,65 1406,40