TCVN6434-2:2018

Áptômát AC DC Mạch điện nguồn xoay chiều của áptômát Điện áp xoay chiều danh định Mạch điện nguồn một chiều của áptômát Điện áp xoay chiều danh định Ví dụ về đi dây một chiều Một cực Một pha (pha-trung tính) 230 V Hai dây (hệ thống không nối đất) 125 V ho ặ c 220 V Hình 18a Một pha (pha-dây giữa nối đất hoặc pha-trung tính) 120 V - - Một pha (pha-trung tính) hoặc ba pha (3 áptômát một pha) (3 dây hoặc 4 dây) 230/400 V - - Hai cực Một pha (pha-pha) 400 V Hai dây (hệ thống nối đất) 220/440 V Hình 18b, 18c, 18d Một pha (pha-pha, 3 dây) 120/240 V a Hai dây (hệ thống nối đất) 125/250 V a Áp dụng cho các điện áp một chiều: a Cũng áp dụng cho các áptômát một cực được sử dụng theo cặp ở điện áp 250 V một chiều (tương ứng với 240 V xoay chiều) và sử dụng riêng rẽ ở điện áp 125 V một chiều (tương ứng với 120 V xoay chiều). b Điện áp danh định trên mỗi cực không vượt quá 220 V một chiều. Áp dụng cho các điện áp xoay chiều: CHÚ THÍCH 1: Trong IEC 60038, giá trị điện áp nguồn lưới 230/400 V đã được tiêu chuẩn hóa v à dần thay thế các giá trị 220/380 V và 240/415 V. CHÚ THÍCH 2: Trong tiêu chuẩn này, nếu đề cập đến điện áp 230 V hoặc 400 V thì có thể được hi ể u là 220 V hoặc 240 V và 380 V hoặc 415 V tương ứng. CHÚ THÍCH 3: Ápt ô mát phù hợp với tiêu chuẩn này có th ể được sử dụng trong các hệ thống IT. Nhà chế tạo phải công bố, trong tài liệu, điện áp tối thiểu mà áptômát được thiết kế. Các thử nghiệm liên quan đang được xem xét. 5.3.5 Dải tiêu chuẩn về dòng điện cắt tức thời Thay thế: Bảng 2 - Dải tiêu chuẩn về dòng điện cắt tức thời Kiểu Dải cho điện xoay chiều Dải cho điện một chiều B ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trên 4 I n đến và bằng 7 I n C Tr ê n 5 I n đến và bằng 10 I n Trên 7 I n đến và bằng 15 I n 6 Ghi nhãn và những thông tin khác về sản phẩm Áp dụng Điều 6 của TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015), ngoài ra: Thay thế: c) điện áp xoay chiều danh định với ký hiệu (IEC 60417-5032:2002-10) và điện áp một chiều danh định với ký hiệu (IEC 60417-5031:2002-10). d) dòng điện danh định không có ký hiệu "A", phía trước là ký hiệu của dòng điện cắt tức thời (B hoặc C), ví dụ B 16; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bỏ điểm j). Bổ sung: m) hằng số thời gian T15 trong ô chữ nhật, nếu thuộc đối tượng áp dụng, cùng với ghi nhãn khả năng ngắn mạch ở hằng số thời gian 15 ms (xem ví dụ 3 dưới đây). Thay đoạn đầu tiên sau sau điểm I) bằng nội dung dưới đây: Đối với những thiết bị nhỏ, nếu như không đủ chỗ để ghi nhãn tất cả các dữ liệu nêu trên thì tối thiểu phải ghi nội dung trong điểm c) và d) và phải nhìn thấy được khi đã lắp đặt áptômát. Các nội dung a), b), e), f), g), h), i), I) và m) được phép ghi bên cạnh hoặc phía sau áptômát và phải nhìn thấy được khi đã lắp đặt áptômát. Một cách khác, nội dung trong điểm g) có thể được ghi bên trong nặp bất kỳ mà phải tháo ra để nối dây nguồn. Thông tin còn lại không được ghi trên nhãn thì phải được ghi trong tài liệu của nhà chế tạo. V Í DỤ 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 V Í DỤ 3 Các đầu nối phải được ghi nhãn với dấu + hoặc dấu - nếu cần thiết. Ngoài ra, cho phép sử dụng mũi tên chỉ chiều dòng điện. Các chỉ thị trên sơ đồ đấu nối có thể có theo Hình 18 phải được cho trong tài liệu của nhà chế tạo. 7 Điều kiện làm việc tiêu chuẩn trong vận hành Áp dụng Điều 7 c ủ a TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Áp dụng Điều 8 của TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015), ngoài ra: 8.6.1 Vùng đặc tính thời gian-dòng điện tiêu chuẩn Thay thế: Bảng 7 - Đặc tính tác đ ộng thời gian-dòng điện Thử nghiệm Kiểu Dòng điện thử nghiệm Điều kiện ban đầu Giới hạn thời gian cắt hoặc không cắt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ghi chú a B ,C 1,13 I n Nguội a ) t ≥ 1 h (đối với I n ≤ 63 A) t ≥ 2 h (đối với In > 63 A) Không cắt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B ,C 1,45 I n Ngay sau thử nghiệm a t < 1 h (đối với I n ≤ 63 A) t < 2 h (đối với I n > 63 A) Cắ t Dòng điện được tăng đ ề u đặn trong vòng 5 s c B , C ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nguội a ) 1 s < t < 60 s (I n ≤ 32 A) 1 s < t < 20 s (I n > 32 A) Cắt d B C 3 I n ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4 I n 7 I n Nguội a ) 0,1 s < t < 45 s (l n ≤ 32A) 0,1 s < t < 90 s (I n > 32 A) 0,1 s < t < 15 s (l n ≤ 32 A) 0,1 s < t < 30 s (I n > 32 A) Cắt Dòng điện được thiết lập bằng cách đóng một thiết bị đóng cắt phụ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B C 5 I n 10 I n 7 I n 15 I n Nguội a ) t < 0,1 s Cắt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) Thuật ngữ "nguội" nghĩa là trước đó chưa chịu tải, ở nhiệt độ hiệu chuẩn chuẩn. 8.8 Khả năng thực hiện với dòng điện ngắn mạch Thay đoạn thứ ba bằng nội dung sau: Nếu yêu cầu áptômát phải có kh ả năng đóng và cắt mọi giá trị dòng điện đến và bằng giá trị tương ứng với khả năng ngắn mạch danh định ở tần số danh định, ở điện áp phục hồi tần số công nghiệp bằng 105 % (±5 %) điện áp làm việc danh định và ở hệ số công suất bất kỳ không nhỏ hơn hoặc hằng số thời gian không lớn hơn giới hạn thích hợp trong dải quy định ở 9.12.5. Ngoài ra cũng yêu cầu các giá trị tương ứng của l 2 t phải nằm bên dưới đường đặc tính l 2 t (xem 3.5.13). 9 Thử nghiệm Áp dụng Điều 9 của TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015), ngoài ra: 9.2 Điều kiện thử nghiệm Bổ sung sau đoạn thứ tư: Đối với điện một chiều, điện áp (dòng điện) thử nghiệm phải có nhấp nhô ω ≤ 5 % hoặc có giá trị tức thời nhỏ nh ấ t của điện áp (dòng điện) không nhỏ hơn điện áp (dòng điện) thử nghiệm yêu cầu -5%. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thay đoạn thứ hai bằng nội dung sau: Đối với các gi á trị giới hạn trên của dòng điện th ử nghiệm, thử nghiệm được thực hiện trên mỗi cực được bảo vệ: - đối với điện xoay chiều, ở điện áp danh định giữa pha v à trung tính với hệ số công suất từ 0,95 đến 1; - đ ố i với điện một chiều, ở hằng số thời gian T = 4 ms hoặc, đối với áptômát c ó ghi nhãn T15, hằng số thời gian T = 15 ms. 9.10.3.2 Đối với áptômát kiểu B Thay thế: Dòng điện xoay chiều 3 l n được cho chạy qua tất cả các cực nối nối tiếp với nhau, bắt đầu ở trạng thái nguội. Thời gian cắt phải phù hợp với Bảng 7. Sau đó, dòng điện xoay chiều 5 l n được cho chạy qua từng cực riêng rẽ, bắt đầu ở trạng thái nguội. Thời gian cắt phải phù hợp với Bảng 7. Dòng điện một chiều chiều 4 l n được cho chạy qua tất cả các cực nối nối tiếp với nhau, bắt đầu ở trạng thái nguội. Thời gian cắt phải phù hợp với Bảng 7. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.10.3.3 Đối với áptômát kiểu C Thay thế: Dòng điện xoay chiều 5 l n được cho chạy qua tất cả các cực nối nối tiếp với nhau, bắt đầu ở trạng thái nguội. Thời gian cắt phải phù hợp với Bảng 7. Sau đó, dòng điện xoay chiều 10 l n được cho chạy qua từng cực riêng rẽ, bắt đầu ở trạng thái nguội. Thời gian cắt phải phù hợp với Bảng 7. Dòng điện một chiều chiều 7 l n được cho chạy qua tất cả các cực nối nối tiếp với nhau, bắt đầu ở trạng thái nguội. Thời gian cắt phải phù hợp với Bảng 7. Sau đó, dòng điện một chiều 15 l n được cho chạy qua từng cực riêng rẽ, bắt đầu ở trạng thái nguội. Thời gian cắt phải phù hợp với Bảng 7. 9.11.1 Các điều kiện thử nghiệm chung Bổ sung sau đoạn thứ t ư : Dòng điện một chiều phải có nhấp nhô ω ≤ 5 % và hằng số thời gian T = 4 ms (với dung sai ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.11.2 Quy tr ì nh thử nghi ệ m Thay đoạn thứ nhất bằng nội dung sau: Một bộ áptômát được cho chịu 4 000 chu kỳ làm việc ở điện xoay chiều và một bộ áptômát khác được cho chịu 1 000 chu kỳ làm việc ở điện một chiều, cả hai đều ở dòng điện danh định. 9.12.3 Dung sai và các đại lượng thử nghiệm Bổ sung: - nhấp nhô ≤ 5 % - hằng số thời gian 9.12.5 Hệ số công suất của mạch thử nghiệm Thay thế bằng: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B ổ sung: Đối với các dòng điện thử nghiệm một chiều đến và bằng 1 500 A, phải sử dụng một trong các hằng số thời gian dưới đây: T = L/ R = 4 ms đối với thiết bị không có ghi nhãn T15 T = L/ R = 15 ms đối với thiết bị có ghi nhãn T15. Đối với các thử nghiệm điện một chiều có dòng điện lớn hơn 1 500 A và nhỏ hơn hoặc bằng 10 000 A, các thử nghiệm trên tất cả các mẫu đều được thực hiện ở hằng số thời gian T = 4 ms. CHÚ THÍCH: Giả thiết là dòng điện ngắn mạch 1 500 A không bị vượt quá trong các hệ thống lắp đặt trong đó, do các tải được nối vào mà hằng số thời gian trong vận hành bình thường đến 15 ms có thể xảy ra. Trường hợp dòng điện ngắn mạch lớn hơn có thể xảy ra thì hằng số thời gian t = 4 ms được xem là đ ủ . 9.12.8 Thể hiện kết quả Thay thế: 9.12.8.1 Thể hiện kết quả trong trường hợp điện áp xoay chiều ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điện áp đặt và điện áp phục hồi tần số công nghiệp được xác định từ các dữ liệu tương ứng với thao tác mở O (xem 9.12.11.1) được thực hiện nhờ các thiết bị cần thử nghiệm và được ước lượng như chỉ ra trong Hình 6a. Điện áp phía nguồn cung cấp phải được đo trong chu kỳ đầu tiên sau khi dập tắt hồ quang ở tất cả các cực và sau khi hiện tượng tần số cao đã suy giảm. b) Xác định dòng điện ngắn mạch kỳ vọng. Thành phần xoay chiều c ủ a dòng điện kỳ vọng được lấy bằng giá trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều c ủ a dòng điện hiệu chuẩn (các giá trị tương ứng với A2 của Hình 6a). Nếu thuộc đối tượng áp dụng, dòng điện ngắn mạch kỳ vọng phải là giá trị trung bình c ủ a các dòng điện kỳ vọng ở tất cả các pha. 9.12.8.2 Thể hiện kết quả trong trường hợp điện áp một chiều a) Xác định điện áp đặt và điện áp phục hồi. Điện áp đặt và điện áp phục hồi được xác định từ các dữ liệu được lấy trong thử nghiệm cắt. Điện áp phía nguồn cung cấp phải được đo trong chu kỳ đầu tiên sau khi dập tắt hồ quang ở tất cả các cực và sau khi hiện tượng tần số cao đã suy giảm. b) Xác định dòng điện ngắn mạch kỳ vọng. CHÚ THÍCH: Giá trị dòng điện kỳ vọng được lấy bằng giá trị lớn nhất A2 được xác định từ đường cong hiệu chuẩn vì ápt ô m át theo tiêu chuẩn này sẽ cắt dòng điện trước khi đạt đến giá trị lớn nhất của nó. Giá trị lớn nhất của dòng điện kỳ vọng được thể hiện là A 2 trên Hình 6b. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thay thế bằng: 9.12.11.2 Th ử nghiệm ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp và ở các dòng điện một chiều nh ỏ Bổ sung các điều sau: 9.12.11.2.3 Th ử nghiệm ở dòng điện ngắn mạch một chiều giảm thấp Ở điện một chiều, mạch thử nghiệm được điều chỉnh sau cho đạt được dòng điện 500 A hoặc bằng 10 I n chọn giá trị nào cao hơn, ở hằng số thời gian ứng với hằng số thời gian được ấn định. Mỗi cực được bảo vệ của áptômát phải chịu một thử nghiệm riêng biệt trong một mạch điện, cách đấu nối được chỉ ra trên Hình 3. Cho áptômát mở tự động ba lần, mạch điện được đóng một lần bằng thiết bị đóng cắt phụ A và hai lần bằng chính áptôm á t. Trình tự thao tác phải là: O - t - CO - t - CO ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.12.11.2.4 Thử nghiệm ở các dòng điện một chiều nhỏ đến và bằng 150 A Cho áptômát đóng ba lần ở từng dòng điện thử nghiệm cho dưới đây: trong khi thử nghiệm, phương tiện thao tác được tác động như trong sử dụng bình thường. Nếu áptômát không tác động, phải cắt nguồn bằng tay. Các dòng điện th ử nghiệm: 1 A, 2 A, 4 A, 8 A, 16 A, 32 A, 63 A, 150 A Thời gian giữa mỗi chu kỳ thao tác CO phải tối thi ể u là 10 s, thời gian của thao tác đóng không được lâu hơn 2 s. Thời gian giữa các dòng điện th ử nghiệm khác nhau phải tối thiểu là 2 min. Thời gian dập hồ quang trong quá trình thử nghiệm không được vượt quá 2 min. 9.12.11.3 Thử nghiệm ở 1 500 A Thay hai đoạn đầu tiên bằng các đoạn sau: Đối với áptômát có khả năng ngắn mạch danh định bằng 1 500 A, mạch thử nghiệm được hiệu chuẩn phù hợp với 9.12.7.1 và 9.12.7.2 để đạt được dòng điện bằng 1 500 A ở hệ số công suất tương ứng với dòng điện này theo Bảng 17. Đối với điện một chiều, hằng số thời gian được hiệu chuẩn tương ứng với hằng số thời gian ấn định. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đối với điện một chiều, hằng số thời gian được hiệu chuẩn tương ứng với hằng số thời gian ấn định. Thay đoạn thứ tám bằng nội dung sau: Trình tự thao tác phải như quy định trong 9.12.11.2.1 và 9.12.11.2.3. Đối với áptômát một cực c ó điện áp danh định 230/400 V, các thao tác đối với điện xoay chiều như sau: Chỉ thực hiện hai thao tác CO sau sáu thao tác O . Ngoài ra, các áptômát này sau đó được thử nghiệm bằng cách thực hiện đồng thời một thao tác O , đưa một áptômát vào mỗi pha của mạch thử nghiệm quy định cho áptômát ba cực. Đối với thử nghiệm này, không cần đồng bộ với thiết bị đóng cắt phụ tạo ngắn mạch. 9.12.11.4.2 Thử nghiệm ở khả năng ngắn mạch làm việc (l cs ) Thay đoạn thứ nh ấ t của a) bằng nội dung sau: a) Mạch thử nghiệm được hiệu chuẩn phù hợp với 9.12.7.1 và 9.12.7.3 với hệ số công suất tương ứng với Bảng 17 đối với điện xoay chiều và ở hằng số thời gian theo 9.12.5 đối với điện một chiều. Bổ sung: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 O - t - CO - t - CO Thực hiện ba thao tác, mạch điện được đóng một lần bằng thiết bị đóng cắt phụ A và hai lần bằng áptômát. 9.12.11.4.3 Thử nghiệm ở khả năng ngắn mạch danh định (l c n ) Thay đoạn thứ nhất bằng nội dung sau: a) Mạch thử nghiệm được hiệu chuẩn phù hợp với 9.12.7.1 và 9.12.7.2 đối với điện xoay chiều có hệ số công suất theo B ả ng 17, hoặc đối với điện một chiều có hằng số thời gian theo 9.12.5. Bổ sung: c) Trong trường hợp điện một chiều, trình tự thử nghiệm đối với áptômát một cực và hai cực là: O - t - CO Thực hiện hai thao tác, mạch điện được đóng một lần bằng thiết bị đóng cắt phụ A và một lần bằng áptômát. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thay thế: 9.12.11.4.4 Th ử nghiệm ở khả năng đóng và cắt trên từng cực ( l cn1 ) của áptômát hai cực Đối với điện xoay chiều, áp dụng 9.12.11.4.4 của TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015). Thử nghiệm bổ sung đối với điện một chiều: Mạch thử nghiệm được hiệu chuẩn theo 9.12.7.1 v à 9.12.7.2 đối với điện một chiều với hằng số thời gian theo 9.12.5. Thử nghiệm được thực hiện trên từng cực theo Hình 3 ở điện áp một chiều bằng 0,5 lần điện áp danh định. Cực nào không mang dòng điện ngắn mạch trong thử nghiệm này thì phải được nối với điện áp nguồn của nó ở các đầu nối tương ứng. Trình tự thử nghiệm phải như sau: O - t - CO ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.12.12 Kiểm tra áptômát sau th ử nghiệm ngắn mạch Bổ sung vào cuối 9.12.12.2: Thử nghiệm của 9.12.11.2.4 được lặp lại nhưng bỏ dòng điện thử nghiệm là 63 A và 150 A. Hình 6 - Ví dụ về báo cáo thử nghiệm đóng hoặc cắt ngắn mạch trong trường hợp thiết bị một cực ở điện xoay chiều một pha " Hình 6" được thay bằng " Hình 6a " Bổ sung: Hình 6b - Hiệu chuẩn mạch th ử nghiệm trong trường hợp điện một chiều ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a b c d Điện áp danh định của áptômát 220 V 125 V ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 125/250 V 220/440 V 125/250 V 220/440 V 125/250 V ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 220 V 125 V 440 V 250 V 440 V 250 V ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 250 V Điện áp lớn nhất giữa dây dẫn và đ ấ t ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 250 V a 220 V 125 V Áptômát Một cực Hai cực Hai cực ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ thống phân phối nối đ ấ t Không Không Có Có Mạch điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a Đối với các ứng dụng có cực âm được n ố i đất, trường hợp điện áp với đất cao hơn điện áp danh định c ủ a áptômát một cực. Hình 18 - Phương pháp đấu nối áptômát trong các hệ thống một chiều khác nhau Các phụ lục Áp dụng các phụ lục của TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015), ngoài ra: Phụ lục C (quy định) Trình tự thử nghiệm và số lượng mẫu thử nghiệm Áp dụng Phụ lục C của TCVN 6434-1:2018 (IEC 60898-1:2015) với các sửa đ ổ i sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng C.1 - Trình tự các th ử nghiệm Trình tự các thử nghiệm Điều Th ử nghiệm (hoặc kiểm tra) A 1 6 Ghi nhãn 8.1.1 Quy định chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cơ cấu truyền động 9.3 Độ bền không phai của nhãn 8.1.3 Khe h ở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) 8.1.6 Tính không lắp lẫn 9.4 Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ tin cậy c ủ a các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài 9.6 Bảo vệ chống điện giật 8.1.3 Khe h ở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) 9.14 Khả năng chịu nhiệt 9.16 Khả năng chống gỉ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.15 Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy B 9.7.5 . 4 Kiểm tra điện tr ở cách điện của tiếp đi ể m h ở và cách điện chính theo điện áp xung trong các điều kiện bình thường 9.7.1 Khả năng chịu ẩm 9.7.2 Điện tr ở cách điện c ủ a mạch chính ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ bền điện môi của mạch chính 9.7.4 Điện tr ở cách điện và độ bền điện môi của mạch phụ 9.7.5.2 Ki ể m tra khe h ở không khí bằng điện áp chịu xung 9.8 Độ tăng nhiệt và tổn hao công suất 9.9 Thử nghiệm 28 ngày ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C 1 Thử nghiệm được thực hi ện ở 9.11 AC Độ bền cơ và độ bền điện 9.12.11.2.1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.12.12 Kiểm tra áptômát sau th ử nghiệm ngắn mạch 9.11 DC Th ử nghiệm ngắn mạch để kiểm tra tính phù hợp c ủ a áptômát sử dụng trong hệ thống IT 9.12.11.2.3 Thử nghiệm ở dòng điện ngắn mạch một chiều giảm thấp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kiểm tra áptômát sau thử nghiệm ngắn mạch C 2 9.12.11.2.2 AC Thử nghiệm ngắn mạch để kiểm tra tính thích hợp c ủ a áptômát được sử dụng trong hệ thống IT 9.12.12 Kiểm tra áptômát sau thử nghiệm ng ắ n mạch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.12.11.2.4 DC Thử nghi ệ m ở các dòng điện một chi ề u nhỏ đến và bằng 150 A 9.12.12 Kiểm tra áptômát sau thử nghiệm ng ắ n mạch D D 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 AC DC Đặc tính cắt D 1 9.13 AC DC Khả năng chịu xóc cơ học và va đập 9.12.11.3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 và 9.12.12 Kiểm tra áptômát sau thử nghi ệ m ngắn mạch E E 1 9.12.11.4.2 v à 9.12.12 AC DC Khả năng ngắn mạch l àm việc (l cs ) Kiểm tra áptômát sau thử nghiệm ngắn mạch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.12.11.4.3 và 9.12.12 AC DC Tính n ă ng ở khả năng ngắn mạch danh định (l c n ) Kiểm tra áptômát sau thử nghiệm ngắn mạch E 3 9.12.11.4.3 và 9.12.12 AC DC Tính năng ở khả năng đóng và cắt danh định (l cn 1 ) trên các cực riêng rẽ của áptômát hai cực ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CH Ú THÍCH: Theo thỏa thuận v ớ i nh à chế tạo, các mẫu th ử như nhau c ó thể dùng cho nhiều trình tự th ử nghiệm. Thay thế: Bảng C.2 - S ố lượng mẫu đối với trình tự thử nghiệm đầy đủ Trình tự th ử nghiệm S ố lượng mẫu Số lượng mẫu tối thiểu phải qua th ử nghiệm a b S ố lượng mẫu th ử để th ử lặp lại c AC DC ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 DC AC DC A 1 1 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A 2 3 2 3 B 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 3 C C 1 3 3 2 e ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 3 C 2 3 2 e 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 2 2 D 3 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 e 3 3 E 1 3 + 3 d 3 2 e + 2 d,e 2 e 3 + 3 d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 E 2 3+ 4 d 3 2 e + 3 d , e 2 e 3 + 4 d 3 E 3 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 e 2 e 3 3 a Cho phép lặp lại nhiều nhất l à hai trình tự thử nghiệm. b Giả định rằng một mẫu thử không đạt thử nghiệm là do không đạt yêu cầu về gia công hoặc do sai sót khi lắp ráp chứ không phải do thiết kế. c Trong trường hợp các thử nghiệm được lặp lại, tất cả các kết quả phải đạt yêu cầu. d Các mẫu bổ sung trong trường hợp áptômát một cực có điện áp danh định 230/400 V. e Tất cả các mẫu thử phải đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm ở 9.12.10; 9.12.11.2, 9.12.11.3 và 9.12.11.4, nếu thuộc đối tượng áp dụng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Phân loại 5 Đặc trưng của áptômát 6 Ghi nhãn và những thông tin khác về sản phẩm 7 Điều kiện làm việc tiêu chuẩn trong vận hành ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9 Thử nghiệm Phụ lục C (quy định) - Tr ì nh tự thử nghiệm và số lượng mẫu thử nghiệm