20/VBHN-BCT

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định vê việc trang bị và quản lý phương tiện chữa cháy trong kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ do Bộ Công thương ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - CÔNG AN SỐ 15/2001/TTLT-BTM-BCA NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2001 QUY ĐỊNH VIỆC TRANG BỊ VÀ QUẢN LÝ CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM D Ầ U MỎ Thông tư Liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngà y 10 tháng 5 năm 2001 của Bộ Thương mạ i và Bộ Công an về việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm d ầu mỏ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung b ở i: Thông tư số 09/2002/TT-BTM ngày 11 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc hiệu ch ỉ nh thông s ố kỹ thuật l ắ ng tạo bọt AFC-170 và AFC-330 trong Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2002. C ă n cứ Chỉ thị số 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính ph ủ về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và để đáp ứn g yêu c ầ u trang bị, quản l ý ph ư ơng tiện chữa cháy cho các kho dầu mỏ và sản ph ẩ m dầu mỏ. Bộ Thương mại - Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu m ỏ và sản phẩm dầu mỏ như sau: [1] 1. Q U Y ĐỊNH CHUNG 1.1. Thông tư này quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy để áp dụng cho các kho dầu mỏ và sản phẩm d ầu mỏ ở dạng l ỏ ng trên phạm vi cả nước, khôn g áp dụng cho các kho chứa khí đốt h óa lỏng (LPG), các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hoặc trên mặt nước. 1.2. Khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo , m ở rộng và vận hành khai thác các kho d ầu m ỏ và sản phẩm dầu mỏ phải căn cứ vào Thông tư này đ ể tính toán và trang bị phương tiện chữa cháy. 1.3. Các t huật ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau: 1.3.1. Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ là cơ s ở dùng để tiếp nhận, bảo quản, pha chế, cấp phát dầu mỏ và sản phẩm dầu m ỏ ở dạng lỏng. 1.3.2. Hệ th ố ng chữa cháy là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật hợp thành một hệ thống hoàn ch ỉ nh chuyên dùng để dập tắt các đám cháy. 1.3.3. Hệ thống chữa cháy cố định là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, đường ống và chất chữa cháy dùng để dập tắt các đám ch á y được lắp đặt cố định. 1.3.4. Hệ thống chữa cháy bán cố định là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, đường ố ng và chất chữa cháy dùng để dập tắt đám cháy mà một phần được l ắ p đặt cố định, phần còn lại khi ch ữ a cháy mớ i lắp nối hoàn ch ỉ nh. 1.3.5. Chất chữa cháy là chất tự nhiên hoặc các hợp chất có tác dụng làm ngừng cháy và dập tắt cháy (bao gồm: Chất tạo bọt h òa không khí, nước, bột, bọt h óa học, khí trơ v.v...) 1.3.6. Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt là lượng dung dịch chất tạo bọt phun vào đám cháy trong một đơn vị thời gian trên một đơn vị diện tích ( l /s.m 2 ). 1.3.7. Bọt chữa cháy có bội số nở thấp là bọt khi có sự tác động của thiết bị kỹ thuật thì có độ nở nhỏ hơn hoặc b ằ ng 20 lần so với thể tích ban đầu của dung dịch chất tạo bọt. 1.3.8. Bọt chữa cháy có bội số n ở trung bình là bọt khi có sự tác động của thiết bị kỹ thuật thì có độ n ở từ lớn hơn 20 đến 200 lần so với thể tích ban đầu của d ung dịch chất tạo bọt. 1.3.9. Phương tiện chữa cháy l à các máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất và các công cụ h ỗ trợ khác chuyên sử dụng vào mục đích chữa cháy, 1.3.10. Phương tiện chữa cháy ban đầu là các dụng cụ, trang thiết bị chữa ch á y được trang bị đủ để dập tắt các đám cháy mới phát sinh còn ở quy mô nhỏ. 2. TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY 2.1. Đối với các kho dầu m ỏ và sản phẩm dầu mỏ phải trang bị xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy như sau: 2.1.1. Kho dầu m ỏ và sản phẩm dầu mỏ có dung tích chung lớn hơn 50.000m 3 phải có ít nhất hai xe chữa cháy. 2.1.2. Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có dung tích chung từ 15.000 đến 50.000m 3 phải có ít nhất một xe chữa cháy và một máy bơm chữa cháy di động. 2.1.3. Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có dung tích chung nhỏ h ơn 15.000 m 3 phải có ít nh ấ t một máy bơm chữa cháy di động và một máy bơm dự phòng có cùng tính năng kỹ thuật với bơm chính. 2.1.4. Xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy di động trang bị cho kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải đ ả m b ả o lưu lượng, áp lực cần thiết và phải c ó tính năng chữa cháy bằng nước và b ằ ng bọt. 2.2. Tại kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu với số lượng, chủng loại cụ thể quy định ở Phụ lục 1 (được ban hành kèm theo Thông tư này). Riêng đối với các loại b ì nh chữa cháy, ngoài số lượng cần trang bị như quy định ở Phụ lục 1, cần phải trang bị thêm một lượng dự trữ theo từng chủng loại và được tính trên nguyên tắc sau đây: - Đến 5 bình th ì lượng dự trữ thêm là 2 bình; - Có từ 6 đến 10 bình thì lượng d ự trữ thêm là 2 + 1 = 3 bình; - Có từ 11 đến 15 bình thì lượng dự tr ữ thêm là 3 + 1 = 4 bình; - Có từ 16 đến 20 bình thì lượng dự tr ữ thêm là 4 + 1 = 5 b ì nh; Tương tự như vậy để tính lượng bình dự trữ cho các số lượng tiếp theo. 2.3. Tại các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải được trang bị hệ thống chữa cháy cố đ ị nh hoặc bán cố định. Việc trang bị hệ th ố ng ch ữ a cháy cố định hoặc bán c ố đ ị nh phụ thuộc vào kích thước và dung tích b ể chứa được quy định cụ th ể như sau: 2.3.1. Các trường hợp phải trang bị hệ thống chữa cháy cố định: - Các bể n ổ i có đường kính bằng hoặc lớn hơn 18 m; - Các bể nổi có dung tích bằng hoặc lớn hơn 2000m 3 ; - Các bể nổi có chiều cao b ằ ng hoặc lớn hơn 15m; - Các bể nửa nổi, nửa ngầm có dung tích lớn h ơ n 4000m 3 ; 2.3.2. Các trường h ợ p phải trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định: - Các b ể nổi loại có đường kính nh ỏ hơn 18m; - Các bể nổi có dung tích từ 400m 3 đến dưới 2000m 3 ; - Các b ể nổi có chiều cao từ 6m đến dưới 15m; - Các bể nửa nổi, nửa ng ầ m có đường kính nhỏ hơn 18m ; - Các b ể nửa nổi, nửa ngầm c ó dung tích từ 800 m 3 đến 4000 m 3 ; - Các bể ngầm có dung tích bằng hoặc l ớ n hơn 1000 m 3 ; 2.4. Đối với các trường hợp phải trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định thì tối thiểu các th iế t bị sau đây của hệ th ố ng chữa cháy phải được l ắ p đặt cố định: - Đối với bể nổi, bể nửa nổi nửa ngầm: L ă ng tạo bọt, ố ng dẫn dung dịch chất tạo bọt, đ ư ờ n g ống tưới mát thành bể phải được lắp đặt cố định vào bể và kéo dài tối thiểu tới họng chờ đặt ngoài đ ê bao. - Đối với bể ngầm: Máy bơm, cụm van, thiết bị chứa chất tạo bọt (chứa dung dịch chất tạo bọt), thiết bị trộn bọt, đường ống d ẫ n dung dịch chất tạo bọt, đường ống dẫn nước đến họng chờ ngoài đê bao phải được lắp cố định. Ngoài yêu cầu tối thiểu trên đây, tùy tình hình đặc điểm của công trình để xem xét quyết định lắp cố định thêm các thiết bị hạng mục khác của hệ thống chữa cháy. 2.5. Trong một cụm bể n ế u có nhiều loại b ể với kích thước khác nhau, thì khi thiết kế hệ thống chữa cháy cho cụm bể phải lấy theo bể có kích thước lớn nhất và yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy cao nhất. 2.6. Đối với các bể có dung t í ch nh ỏ hơn 400 m 3 thì sử dụng xe hoặc má y bơm chữa cháy được trang bị tại kho. 2.7. Việc lựa chọn và tính số l ư ợng, chủng l oại l ă ng tạo bọt d ùng để chữa cháy cho các bể chứa phải căn cứ vào đường kính bể chứa, loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ chứa trong bể, Đặc tính kỹ thuật của một số lăng tạo bọt quy định ở Phụ l ục 2 (được ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc có thể sử dụng những thiết bị tạo bọt khác có tính năng tương đương và phải được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng ý. 2.8. Lượng chất tạo bọt, lượng nước ch ữ a cháy và các phương tiện chữa cháy khác trang bị trong kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ được xác định theo phương pháp tính ở Phụ lục 3 (được ban hành kèm theo Thông tư này). 2.9. Thời gian phun tối thiểu và cường độ phun dung dịch chất tạo bọt để chữa ch á y cho các b ể chứa được quy định nh ư sau: 2.9.1. Trường hợp lăng tạo bọt lắp cố định trên bể sử dụng chất tạo bọt có bộ i số nở trung bình thì thực hiện theo quy định tại bảng 1. Bảng 1 S ố TT Loại dầu m ỏ và sản ph ẩ m dầu mỏ Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt (I/s.m 2 ) Thời gian phun (phút) 1 Đối với dầu mỏ và sản phẩm d ầ u mỏ có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn hoặc b ằ ng 28° C . 0,08 10 2 Đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy lớn hơn 28° C 0,05 10 2.9 . 2. Trường hợp lăng tạo bọt lắ p c ố định trên b ể sử dụng ch ấ t tạo bọt có bội s ố nở th ấ p thì thực hiện theo quy định tại bảng 2. Bảng 2 Số TT Loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt ( l/ s.m 2 ) Thời gian phun tối thiểu (phút) Lăng tạo bọt lắp theo kiểu I Lăng tạo bọt lắp theo kiểu II 1 Đ ố i với d ầ u mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy nh ỏ h ơn 37,8° C 0,068 30 55 2 Đ ố i với d ầ u mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt đ ộ bắt cháy từ 37 , 8°C ¸ 93,3° C 0,068 20 30 3 D ầ u thô 0,068 30 55 Trong đó: - L ă ng tạo bọt lắp theo kiểu I của bảng 2 là lăng có máng dẫn bọt lên bề mặt chất lỏng để không làm chìm bọt hoặc khuấy động bề mặt chất lỏng. - Lăng tạo bọt lắp theo kiểu II của bảng 2 là l ăng có tấm chắn phía trước để hướng bọt vào một vị trí, từ đó bọt lan trên bề mặt chất lỏng làm giảm chìm bọt và sự khuấy động bề mặt chất lỏng. 2.9.3. Trường hợp lăng tạo bọt di động cầm tay sử dụng chất tạo bọt có bộ i số nở trung bình th ì thực hiện theo quy định tại bảng 1. Trường hợp l ă ng tạo bọt di động cầm tay sử d ụ ng ch ấ t tạo bọt c ó bội số nở thấp thì thực hiện theo quy định tại bảng 3. Bảng 3 Số TT Loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt ( l /s.m 2 ) Thời gian phun tối thiểu (phút) 1 Đ ố i với d ầ u mỏ và sản ph ẩ m d ầ u mỏ có nhiệt độ bắt cháy nhỏ h ơn hoặc b ằ ng 37,8° C 0,108 65 2 Đ ố i với dầu mỏ và sản ph ẩ m d ầ u mỏ c ó nhiệt độ bắt cháy lớn hơn 37 , 8° C và nhỏ hơn hoặc bằng 93,3° C 0,108 50 3 Dầu thô 0,108 65 2.10. Hệ số dự trữ chất tạo bọt (K) dùng cho chữa cháy các bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ở dạng lỏng được quy định như sau: - Đối với chất tạo bọt có bội số n ở trung bình: K = 3 - Đối với chất tạo bọt có bội số n ở thấp: K = 2. 2.11. Tại các kho d ầu mỏ và sản phẩm dầu m ỏ phải thiết kế riêng hệ thống ống dẫn d ung d ịch chất tạo bọt và hệ thống ống d ẫn nước tưới mát. Đối v ớ i hệ thống chữa cháy c ố định bằng bọt có sử dụng thiết bị định lượng bằng bơm bọt r i êng, độc lập với máy bơm nước thì cần phải bố trí máy bơm bọt dự phòng có công suất tương đư ơn g với công suất máy bơm bọt chính. 2.12. Cường độ và thời gian tưới mát chu vi bể bị cháy và một nửa chu vi các b ể lân cận nằm trong khoảng cách bằng hoặc nhỏ h ơn hai lần đường kính của bể bị cháy được quy định như sau: 2.12.1. Cường độ tưới mát: - Đối với bể bị cháy: 0,5 lít/giây trên 1 m chu vi bể. - Đối với bể lân cận: 0,2 lít/giây trên 1 m chu vi bể. - Đ ố i với bể nửa nổi, nửa ngầm: Cường độ nước tưới mát được giảm 50% so với bể nổi. 2.12.2. Lưu lượng tưới mát đối với bể ngầm (kể cả bể bị cháy và bể lân cận) bao gồm lưu lượng nước tưới mát l àm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh, làm mát bề mặt phía trên bể ngầm lân cận và làm mát người làm nhiệm vụ chữa cháy được tính như sau: - 10 lít/giây đối với bể có dung tích từ 100 ¸ 1000m 3 ; - 20 lí t/ giây đối với bể có dung tích từ 1001 ¸ 5000m 3 ; - 30 Ií t/ giây đối với b ể có dung tích từ 500 1 ¸ 30.000m 3 ; - 50 lít/ giây đối với bể có dung tích từ 30.00 1 ¸ 50.000m 3 ; 2.12.3. Thời gian để tính lượng nước tưới mát bể bị cháy và bể lân cận bể bị cháy phải lấy ít nhất là 3 giờ. 2.13. Lượng nước và ch ấ t tạo bọt (kể cả để chữa cháy và tưới mát dự trữ) phải luôn đầy đủ theo yêu cầu. Trường hợp bị thiếu do hao hụt hoặc do sử dụng thì phải b ổ sung ngay. Thời gian phục hồi đủ lượng nước dự trữ chậm nhất là 48 giờ, trường hợp ở những nơi hi ế m nước thì thời gian bổ sung đủ lượng nước dự tr ữ cho phép kéo dài hơn nhưng không được vượt quá 96 giờ; thời gian bổ sung đủ lượng ch ấ t tạo bọt dự trữ chậm nhất là 48 giờ. 2.14. Trong những trường hợp cụ thể, việc trang bị phương tiện chữa cháy tại kho d ầ u mỏ và sản phẩm dầu mỏ không thể thực hiện theo quy định của Thông tư này thì phải có các giải pháp kỹ thuật khác và phải được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an đồng ý bằng văn b ả n. 3. QUẢN LÝ CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ 3.1. Cơ quan chủ quản các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có trách nhiệm: - Tổ chức, huấn luyện và kiểm tra các bộ phận, cá nhân làm nhiệm vụ bảo quản và sử dụng các phương tiện chữa cháy. - Đảm bảo kế hoạch tài chính hàng năm đủ trang bị và quản lý phương tiện chữa cháy. 3.2. Cá nhân, bộ phận được giao trách nhiệm bảo quản và s ử dụng các phương tiện ch ữ a cháy phải tổ chức thực hiện những nhiệm vụ: 3.2.1. Thường xuyên và định kỳ kiểm tra hoạt động của hệ thống chữa chá y đảm bảo hệ thống này luôn hoạt động tố t và sẵn sàng chữa cháy. 3.2.2. Đ ị nh kỳ ít nhất mỗi n ă m một lần tiến hành kiểm t r a toàn diện và bảo dưỡng hệ thống chữa cháy đối với các tr ang thiết bị sau đây: - Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín mối nối giữa l ă ng tạo bọt và thành bể, các lưới tạo bọt; - Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín của van điều ch ỉ nh Ezect ơ (Ejector); - Kiểm tra độ kín của các van điều ch ỉ nh, sơn lại những chỗ bị han g ỉ c ủ a bể chứa chất tạo bọt; - Kiểm tra mức độ ăn mòn và biến dạng của đường ống dẫn nước và dẫn dung d ịch; - Ki ể m tra độ han g ỉ của các bộ lọc; - Kiểm t ra độ kín của các m ố i nối, rà lại các van bị hở; - Kiểm tra chất tạo bọt hoặc dung dịch chất tạo bọt; - Kiểm tra nguồn nước chữa cháy. 3.2.3. Tổ chức tiến hành th ử thủy lực để kiểm tra độ kín và độ bền của toàn hệ thống ống dẫn nước và ống dẫn dung dịch, áp suất thử nghiệm b ằ ng 1,25 lần áp su ấ t làm việc và thau rửa làm sạch bên trong ốn g ít nhất 3 năm 1 lần. 3.2.4. Sử dụng, b ả o dưỡng, s ử a chữa xe ch ữ a cháy, m á y bơm chữa cháy và các trang thiết bị theo xe và máy bơm được thực hiện theo quy định chung của Bộ Công an. 3.2.5. Ph ả i kiểm tra về số lượng, chất l ượng và vị trí lắp đặt đối với phương tiện chữa cháy ban đầu, ít nhất m ỗ i tháng một lần; nếu không đảm b ả o quy định ph ả i bổ sung và khắc phục kịp thời. 3.2.6. Khi bố trí các bình chữa cháy phải để nơi khô ráo, thoáng mát, dễ thấy, dễ lấy, và không được: - Để ngoài trời, hoặc nơi có nhiệt độ cao hơn 55°C; - Để bụi bám vào van an toàn, vòi bình; - Để t ắ c nghẽn vòi, loa phun; - Để hai loại thuốc A và B trộn lẫn với nhau khi vận chuyển và bảo quản - Va đập vật cứng vào bình và van an toàn. 3.2.7. Khi nhập chất chữa cháy vào kho phải có tài l iệu kỹ thuật và đơn h óa nghiệm trong đó ghi rõ nước sản xuất, số hiệu lô hàng, hãng sản xuất, trọng lượng lô hàng, các tiêu chuẩn h óa lý và thời hạn sử dụng. 3.2.8. Thời hạn kiểm tra chất lượng ch ấ t tạo bọt và dung dịch chất tạo bọt được quy định như sau: - Đối với chất tạo bọt đã pha s ẵ n: ít nhất sáu tháng một lần. - Đối với chất tạo bọt nguyên chất: ít nhất một năm một lần. Phương pháp kiểm tra chất lượng tạo bọt và dung dịch chất tạo bọt quy định ở Phụ lục 4 (được ban hành kèm theo Thông tư này). 3.3. Khi phát hiện các phương tiện chữa cháy bị thiếu, hư hỏng hoặc chất l ượng kém thì phải b ổ sung, thay thế kịp thời. 3.4. K ế t quả kiểm tra định kỳ tháng, quý, năm các phương tiện chữa cháy phải lập thành biên bản gử i lên cơ quan chủ quản và lưu hồ sơ cơ s ở . 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Thủ trư ở ng các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệm vụ: - Thực hiện đúng quy định c ủ a Thông tư này; - Tổ chức huấn luyện kiến thức, nghiệp vụ về phòng cháy chữa ch á y; về quản lý, b ả o qu ả n, sử dụng phương tiện chữa cháy cho cán bộ công nhân viên. - Thường xuyên ki ể m tra việc thực hiện chế độ quản lý và bảo quản phương tiện chữa cháy để phát huy tốt nhất tính năng và hiệu quả chữa cháy. 4.2. Cục C ả nh sát phòng cháy chữa cháy Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý Nhà nước v ề PCCC có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đ ô n đốc tổ chức thực hiện Thông tư này. 4.3. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân d â n các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm v i quyền hạn của mình ph ố i hợp chặt chẽ cùng Bộ Thương mại - Công an đ ể ch ỉ đạo thực hiện t ố t Thông tư này. 4.4. Mọi vi phạm quy định tại Thông tư này t ùy theo mức độ mà xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 4.5. Thôn g tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Thông tư Liên Bộ s ố 3053/TTLB ngày 27/12/1979 của Liên Bộ V ậ t tư - Nội vụ. [2] Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì cần báo cáo về hai Bộ Thương mại - Công an để có hướng dẫn giải quyết kịp thời. Nơi nhận: - Văn ph ò ng Ch í nh phủ (để đăng C ô ng bá o); - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương - Lưu: V T , PC . XÁC THỰC V Ă N BẢN HỢP NHẤT BỘ TRƯỞNG Vũ Huy Hoàng PHỤ LỤC 1 TIÊU CHUẨN TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY BAN ĐẦU TẠI CÁC HẠNG MỤC C Ô NG TRÌNH (Ban hành kèm Thông tư liên tịch số 1 5/200 1 /TTLT/BTM-BCA) Bảng 4 S ố TT Tên hạng mục công trình Xe đẩy b ộ t** 3 25 Kg Bình khí C O 2 B ì nh bột** Thùng cát Xẻng (cái) Chăn (m)**** Phuy nước 200L (cái) Xô múc nước (cái) Ghi chú 1,5-2 kg 5-6 kg 6-10 kg 0,3 m 3 1m 3 1x1 1x1,5 1x2 1 Dàn xuất nhập ô tô xi téc 1 1 1 1 2 Mỗi họng xuất một bình 6- 10 Kg 2 Xuất nhập đường sắt 1 Mỗi phía một xe đẩy - Một phía 1 1 1 2 Mỗi họng xuất 1 bình - Hai phía 1 2 2 4 3 Trạm bơm xăng dầu ( £ 50 m 2 sàn)* 2 2 Có thể thay bình C O 2 bằng bình b ộ t 4 Kho chứa sản ph ẩ m đóng thùng ( £ 200m 2 sàn)* 1 2 5 Nơi đóng đầu phuy ( £ 5 0 m 2 sàn)* 2 1 1 2 6 Cột bơm trong kho 2 1 7 Cụm van ( £ 50m 2 )* 2 2 1 1 2 Bình C O 2 sử dụng cho cụm van điện, bình bột cho van thường 8 Cầu tầu và công trình xuất nhập bằng đường thủy ( £ 5 0 m dài)* 1 2 4 1 1 2 9 Trạm động cơ điện máy bơm 1 Cho từng động cơ trạm bơm chính 10 Bãi dầu phuy ( £ 100 m 2 sàn)* 2 1 2 2 11 Phòng thí nghiệm ( £ 50 m 2 sàn)* 1 2 2 2 4 12 Xưởng hàn điện, hàn hơi ( £ 50m 2 sàn)* 1 1 1 1 2 13 Buồng máy nén khí 1 1 Từng phòng 14 Trạm pha chế, tái sinh dầu ( £ 100m 2 sàn)* 1 1 2 1 2 2 2 4 15 Xưởng cơ khí ( £ 200 m 2 sàn)* 1 2 3 1 tầng 2 b ì nh 16 Buồng, phòng sinh hoạt ( £ 200m 2 sàn)* 1 1 17 Trung tâm m áy tính 2 18 Kho vật tư ( £ 50m 2 sàn)* 1 2 19 Khu nồi hơi ( £ 100m 2 sàn)* 1 2 20 Trạm bơm nước 1 21 Trạm biến thế 2 1 22 Gara ôtô ( £ 100m 2 sàn)* 1 2 2 2 4 23 Trạm phát đi ệ n 1 1 24 Các ngôi nhà: - Hạng A và B ( £ 200m 2 sàn)* 2 3 1 1 2 - Hạng C và D ( £ 300m 2 sàn)* 2 - H ạ ng D( £ 400m 2 sàn 2 * Giá trị trong ngoặc đơn là đơn vị tính ** Có thể thay th ế xe đẩy bột b ằ ng x e đẩy bọt OVP 100 hoặc các xe đẩy bọt khác có tính năng tương đương *** Bình bột 6 - 10 kg c ó thể được thay bằng bình bọt AB 10 lít **** Kh i trang bị bằng chăn tẩm chất chống cháy hoặc chăn amiang th ì không phải trang bị phuy nước và xô. PHỤ LỤC 2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ LĂNG TẠO BỌT VÀ CHẤT TẠO BỌT (Ban hành theo Thông tư l iên tịch s ố 1 5/2001/TTLT/BTM-BCA) Bảng 5 1. N hững thông s ố k ỹ thuật cơ bản của một s ố l ă ng tạo bọt: TT Tên lăng tạo bọt Lưu lượng ( l /s) Áp suất làm việc (kg/cm 2 ) Đ ộ nở của bọt (l ầ n) Tầm phun xa (m) Dung dịch b ọ t Bọt 1 G B P 600 6 600 4-6 100 2 G B P 2000 20 2000 4-6 100 3 AFC (GFC) 90 3,08-9,53 19,42-60,05 2,7 ¸ 6,9 6,3 4 AFC (GFC) 170 5,93-17,22 [3] 37,11-66,15 2,7 ¸ 6,9 6,3 5 AFC (GFC) 330 11,55-38,48 [4] 55,88-90,4 2,7 ¸ 6,9 6,3 6 AFC (GFC) 550 22,08-61,81 139,12-389,44 2,7 ¸ 6,9 6,3 7 KR - S2 3,3 50 5,1 15 26 8 KR - S4 6,7 100 5,1 15 30 9 KR - S8 13,3 200 5,1 15 38 2. Những thông số kỹ thuật cơ bản của một số loại chất tạo bọt: B ả ng 6 S ố TT Những thông s ố kỹ thuật cơ b ả n Lo ạ i ch ấ t t ạ o b ọ t P O1 Morpen AFC-5A AFFF-3% AFC-3A AFFF-6% A F C-3 FP70 FP570 Petroseal 3% Petroseal 6% 1 Tỷ trọng kh ông nhỏ hơn (g/cm 3 ) 1,1 1,05-1,1 1,014 1,01 1,15-1,17 1,12 1,16 1,131 2 Nồng độ trong dung d ị ch nước (%) 4-6 6 3 3 6 4-6 4-6 3 6 3 Độ nở của bọt không nhỏ hơn (lần): - Bọt có độ nở thấp 6,3 5 5 8,5 8,5 8,5 8,5 - Bọt có độ nở trung bình > 70 > 70 4 Độ bền của bọt không nhỏ hơn (phút) 4,5 4,5 4 4 4 8 7 5 5 5 Độ PH 7-9 8-10 6,25-6,3 7,3-7,8 7,5-8,5 7 7 7 7 PHỤ LỤC 3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH CH Ấ T TẠO BỌT, NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẢM DẦU MỎ (Ban hành theo Thông tư liên tịch s ố 1 5/200 1 /TTLT/BTM - BCA) 1. Tính lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa bể cháy. Q ct = S c . J ct , ( l /s) [3-1] Trong đó: Q c t - Lưu lượng dung dịch chất tạo bọ t cần thiết để chữa cháy ( l /s); S c - Diện tích bề mặt bể cháy, (m 2 ) J ct - Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt ( l /s.m 2 ); * Khi sử d ụng lăng tạo bọt gắn cố định trên bể thì J ct được lấy như sau : - Trường hợp dùng chất tạo bọt có bội số nở trung bình J ct lấy theo bảng 1, mục 2.9.1; - Trường h ợ p dùng chất tạo bọt có bội số nở thấp J c t lấy theo bảng 2, mục 2 . 9.1. * Khi s ử dụng lăng tạo bọt cầm tay thì J ct được lấy như sau: - Trường h ợ p dùng chất tạo bọt có bội số n ở trung bình J c t lấy theo bảng 1, mục 2.9.1; - Trườn g hợp dùng chất tạo bọt có bội số nở thấp J ct l ấ y theo bảng 3, mục 2.9.2; 2. Tính số lượng lăng tạo bọt cần thiết để chữa cháy. N LTB = (chiếc) [3-2] Trong đó : N LT B - Số lượng lăng tạo bọt (N LTB - lấy số nguyên lớn h ơn số lượng tính được) q L - Lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của một lăng, ( l /s). 3. Tính lượng dung dịch chất tạo bọt dự tr ữ cần thiết để chữa bể cháy: W dd = K. N LTB . q L . t + W đ (lít) [3-3] Trong đó: W dd - Lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, (lít). t - Thời gian phun dung dịch, (giây) ( t lấy theo bảng 1, 2 mục 2.9. 1 và bảng 3 mục 2.9.2). W đ - Lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống, (lít) K- Hệ số dự trữ (lấy theo mục 2.10) W đ = (0,785 ) (lít). Trong đ ó : d i , l i , Đường kính và độ dài của từng loại ống dẫn (m). W đ - ch ỉ tính cho trường hợp sử dụng hệ thống chữa cháy cố định. N ế u lượng dung dịch ch ấ t tạo bọt ứ đọn g trong đường ống tính được nhỏ hơn hoặc b ằ ng 5% lượng dung d ịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy thì không cộng thêm vào, nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ố ng tính được lớn hơn 5% lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy thì phải cộng thêm. 4. Tính lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy: W CTB = W dd , (lít) [3-4] Trong đó: C B - Nồng độ chất tạo bọt trong dung dịch chất chữa cháy, (%). 5. Tính lượng nước cần thiết để pha chất tạo bọt thành dung dịch W N = W dd , (lít) [3-5] Trong đó: C N - nồng độ nước trong dung dịch chất tạo bọt (%); 6. Tính lưu lượng nước cần thiết để tưới mát b ể bị cháy và tưới mát các bể l ân cận: q TM = P c . J 1 + 0,5 J 2 ( l /s) [3-6] Trong đó: P c - Ch u vi bể bị cháy (m); P i - Chu vi bể lân cận bể bị cháy trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần đường kính bể bị cháy (m); J 1 - Cường độ phun nước tưới mát bể bị cháy ( l /s.m); J 2 - Cường độ phun nước tưới mát bể lân cận ( l /s.m); (J 1 và J 2 lấy theo mục 2.12.1.) 7. Tính lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và tưới mát bể lân cận: W TM = q TM . t (lít) [3-7] Trong đó: t - Thời gian tưới mát bể bị cháy và tưới mát bể lân cận ( t = 3 giờ) 8. Tính lượng nước cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy: W DT = (m 3 ) [3-8] Ghi chú: Tính lượng chất tạo bọt chữa cháy cho một kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải tính riêng cho từng trường hợp sau: 1. Trường hợp kho chứa nhiều loại sản phẩm dầu mỏ khác nhau a) Đối v ớ i kho sử dụng chất tạo bọt bội số nở thấp: - Tính cho bể có đường kính lớn nhất chứa sản phẩm có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn 37,8° C . - Tính cho bể có đường kính lớn nhất ch ứ a s ả n phẩm có nhiệt độ bắt cháy lớn hơn hoặc bằng 37,8° C . So sánh hai kết quả tính, số lượng chất tạo bọt lớn hơn là số lượng chất tạo bọt cần chữa cháy cho kho. b) Đ ố i v ớ i kho sử dụng chất tạo bọt bội s ố nở trung bình: - Tính cho bể có đường kính lớn nhất chứa sản phẩm có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn 28° C . - Tính cho bể có đường kính lớn nhất chứa sản phẩm có nhiệt độ bắt cháy l ớn hơn hoặc b ằ ng 28° C . So s á nh hai kết quả tính, số lượng chất tạo bọt lớn hơn là số lượng chất tạo bọt cần chữa cháy cho kho. 2. Trường hợp kho chỉ chứa 1 loại sản phẩm d ầu mỏ: Khi sử dụng chất t ạo bọt có bội s ố n ở thấp, hoặc bội số n ở trung bình thì ch ỉ tính cho bể có đường kính lớn nhất. PHỤ LỤC 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHẤT CHỮA CHÁY. (Ban hành theo Th ô ng tư liên tịch s ố 15/2001/TTLT/BTM-BCA) 1. Phương pháp kiểm tra chất lượng của chất bọt h óa học A-B: 1.1 .Xác định độ nở của bọt: Sau khi pha chất tạo bọt A và B, lấy dung dịch chất tạo bọt vào ống đong có chia độ thể tích 1000 cm 3 và l ắ c đều. Tỷ lệ giữa dung dịch chất A-B theo quy định sau: - Bình bọt Trung Quốc: 1,5 cm 3 chất A và 7 cm 3 chất B. - Bình bọt Nga: 4 cm 3 chất A và 85 cm 3 chất B. Thể tích bọt tạo thành theo mức bọt cao nhất trong ống đong - t ỷ lệ giữa t hể tích của bọt và th ể tích chất A-B ban đầu là độ nở của bọt. Nếu bọt tạo thành dẻo, mịn, độ nở lớn hơn hoặc bằng 6 lần tr ở lên là chất tạo bọt tốt. 1.2. Xác định độ bền của bọt: Chất tạo bọt h óa học được đánh giá là tốt, nếu thể tích bọt nhận được theo mục 1.1 sau 20 phút bị giảm không quá 20%. 1.3. Thời gian kiểm tra: 3 tháng 1 lần. 2. Phương pháp kiểm tra chất tạo bọt h òa không khí: 2.1. Phương pháp lấy mẫu: - Đối với chất tạo bọt nguyên chất: M ở 5% số bao bì (không dưới 2 bao trong 1 lô), lấy mẫu cho vào bình th ủy tinh sạch. - Đối với chất tạo bọt pha sẵn: Lấy mẫu chung của dung dịch trong bể chứa cho vào bình thủy tinh sạch. Đậy nút kín và dán nhãn lên b ì nh, trên nhãn ghi rõ số hiệu của lô chất tạo bọt và ngày tháng lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. 2.2. Xác định t ỷ tr ọng: Rót chất tạo bọt ở nhiệt độ 20° C vào ố ng đong thủy tinh, đường kính ống không nhỏ h ơn 5 cm. Sau đó nhẹ nhàng thả phù kế khô và sạch vào ống đong. Sau khi ph ù kế ngừng dao động, đọc số chỉ của phù kế theo mép trên của mặt khum. Ch ấ t tạo bọt được coi là tốt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Trường hợp xác định tỷ trọng không phải ở 20° C thì phải tiến hành điều chỉnh theo phương pháp nội suy. 2.3. Xác định độ nhớt: Xác định độ nhớt bằng các thiết bị tiêu chuẩn. 2.4. Xác định độ nở của bọt: Lấy 100 cm 3 dung d ịch chất tạo bọt theo tỷ lệ % nư ớ c và chất tạo bọt được quy đinh cho từng loại, đổ vào ống chia độ 1000 cm 3 . Đậy nút kín và khuấy mạnh trong 30 giây (dùng máy có tốc độ lớn hơn 3000 vòng/ phút). Tỷ lệ giữa thể tích bọt nhận được và th ể tích dung dịch ban đầu l à giá trị độ nở của bọt. So sánh giá trị này với độ nở tiêu chuẩn của từng chất tạo bọt để đánh g iá chất lượng của chất tạo bọt. 2.5. Xác định độ bền của bọt: Độ bền của bọt xác định bằng thời gian, độ bền của bọt l à khoảng thời gian thể tích bọt nhận được ở mục 2.4 giảm đi 50% thể tích ban đầu. So sánh thời gian đó với thời gian quy định để đánh giá chất lượng chất tạo bọt. 3. Phương pháp kiểm tra bình khí C O 2 chữa cháy. 3.1. Kiểm tra trọng lượng: Dùng cân ch í nh xác (có độ sai s ố đến 10 g) để cân bình. Trọng lượng cho phép của kh í CO 2 nén trong bình sau khi kiểm tra không được nhỏ hơn 20% trọng lượng khí CO 2 nén ban đ ầ u của loại bình đó; nếu nh ỏ hơn phải nạp thêm. 3.2. Kiểm tra tình tr ạng thông suốt của vòi phun. 3.3. Thời gian kiểm tra : 3 tháng 1 lần. 4. Phương pháp kiểm tra bình bột chữa cháy. 4.1. Bình bột nén trực tiếp: 6 tháng 1 lần kiểm tra lượng khí qua áp kế (đối với loại có áp k ế ) hoặc cân (đ ố i với l oại không có áp kế), nếu nhỏ hơn giới hạn cho phép phải nạp thêm. 4.2. Bình có chai khí nén làm lực đẩy: 1 năm 1 lần kiểm tra chất lượng chất ch ữ a cháy trong bình, kiểm tr a lượng khí nén, các chốt hãm của lăng phun bột và tra dầu bôi trơn các bánh xe đẩy. Trường hợp khí đẩy CO 2 trong chai giảm 20% so với trọng lượng ban đầu phải nạp bổ sung. [1] Thông tư số 09/2002/TT-BTM ngày 11 tháng 10 n ă m 2002 c ủ a Bộ trư ở ng Bộ Thương mại về việc hiệu ch ỉ nh thông s ố kỹ thuật lắng tạo bọt AFC-170 và AFC-330 trong Thông t ư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001, có căn cứ ban hành như sau: “Sau hơn một năm triển khai thực hiện Thông t ư Liên tịch s ố 1 5/20 01 /TTLT-BTM-BCA ngày 10/5/2001 c ủ a Bộ Thương mại và Bộ Công an "V ề việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu m ỏ ", Thông tư đã có tác dụng tốt và là cơ sở chủ y ế u trong việc thiết kế , trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho d ầ u m ỏ và s ả n phẩm dầu mỏ, góp phần đ ả m bảo an toàn t rong hoạ t động kinh doanh đạt hiệu quả. Được sự đồng ý của Bộ C ô ng an tại V ă n bản s ố 1586/BCA/C1 1 /(C23) ngày 2/ 1 0/2002 đ ể Bộ Thương mại thay mặt hai Bộ ra v ă n bản hiệu chỉnh một số nội dung trong Th ô ng t ư Liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ” [2] Thông tư số 09/2002/TT-BTM ngày 11 tháng 10 năm 2002 c ủ a Bộ trưởng Bộ Thư ơn g mại về việc hiệu chỉnh thông số kỹ thuật lắng tạo bọt AFC-170 và AFC-330 trong Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2002 quy định hiệu lực thi hành như sau: “ Thông t ư này c ó hiệu lực thi hành kể từ ngày k ý ." [3] Thông s ố này được sửa đổi theo quy định tại Th ô ng t ư số 09/2002/TT-BTM ngày 11 th á ng 10 năm 2002 của Bộ trư ở ng Bộ Thư ơn g mại v ề việc hiệu ch ỉ nh th ô ng số kỹ thuật l ăng tạo bọt AFC- 1 70 và AFC-330 trong Thông tư liên tịch số 15/200 1 /TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 , có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2002. [4] Thông s ố này được sửa đổi theo quy định tại Th ô ng t ư số 09/2002/TT-BTM ngày 11 th á ng 10 năm 2002 của Bộ trư ở ng Bộ Thư ơn g mại v ề việc hiệu ch ỉ nh th ô ng số kỹ thuật l ăng tạo bọt AFC- 1 70 và AFC-330 trong Thông tư liên tịch số 15/200 1 /TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 , có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2002.