TCVN7568-12:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-12:2015 (ISO 7240-12:2014) về Hệ thống báo cháy - Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-12:2015 ISO 7240-12:2014 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 12: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐƯỜNG TRUYỀN SỬ DỤNG CHÙM TIA CHIẾU QUANG HỌC Fire detection and alarm systems - Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted opt I cal beam L ời nói đầu TCVN 7568-12:2015 ho à n toàn tương đương ISO 7240-12:2014. TCVN 7568-12:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21, Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7568 (ISO 7240), Hệ thống báo cháy bao gồm các phần sau: - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa. - Phần 2: Trung t â m báo cháy. - Phần 3: Thi ế t bị báo cháy bằng â m thanh. - Phần 4: Thiết bị cấp nguồn. - Ph ầ n 5: Đ ầ u báo cháy nhiệt kiểu điểm. - Phần 6: Đ ầ u b á o cháy khí cacbon monoxit dùng pin điện hóa. - Ph ầ n 7: Đầu báo cháy kiểu điểm dùng ánh sáng, ánh sáng t á n xạ hoặc ion hóa. - Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với c ả m biến nhiệt. - Phần 9: Đ á m cháy thử nghiệm dùng cho các đầu báo cháy. - Phần 10: Đ ầ u báo cháy lửa kiểu điểm. - Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy. - Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm tia sáng quang truyền thẳng. - Phần 13: Đánh g i á tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống. - Ph ầ n 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà. - Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt. ISO 7240, Fire detection and alarm systems (Hệ thống báo cháy) còn có phần sau: - Part 16: Sound system controt and indicating equipment (Thiết bị hiển thị và kiểm soát hệ thống âm thanh). - Part 17: Short-circuit isolators (Bộ cách điện ngắn mạch). - Part 18: Inp ut/ output devices (Thiết bị đóng/ngắt). - Part 19: Design, installation, commissioning and Service of sound systems for emergency purposes (Thiết kế, lắp đặt, ủy quyền và sử dụng hệ thống âm thanh trong trường hợp kh ẩ n cấp). - Part 20: Aspirating smoke detectors (Đầu báo kh ó i ki ể u hút). - Part 21: Routing equipment (Thiết bị dẫn). - Part 22: Smoke-detection equipment for ducts (Thiết bị phát hiện khói dùng cho đường ống). - Part 24: Sound-system loudspeakers (Loa hệ thống âm thanh). - Part 25: Components using radio transmission paths (Bộ phận sử dụng đường truyền radio) - Part 27: Point-type f i re detectors using a scattered-light, transmitted-light or ionization smoke sensor, an electrochemicat-cell carbon-monoxide sensor and a heat sensor (Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng ánh sáng t á n xạ, ánh sáng truyền qua hoặc cảm biến khói ion hóa và cảm biến khí cac bon monoxit pin điện hóa và cảm biến nhiệt). - Part 28: Fire protection control equipment (Thiết bị kiểm soát chữa cháy). HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 12: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐƯỜNG TRUYỀN SỬ DỤNG CHÙM TIA CHIẾU QUANG HỌC Fire detection and alarm systems - Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted opt I cal beam 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yê u cầu, các phương pháp th ử và các tiêu chí ch ấ t lượng cho cá c đ ầ u báo cháy khói kiểu dây để sử dụng trong các hệ thống báo cháy được lắp đặt trong các tòa nh à . Đầu báo cháy gồm í t nhất là một m á y phát và một máy thu và c ó th ể bao gồm các chương trình phản xạ để phát hi ệ n khói bằng đ ộ suy giảm và/hoặc thay đổi độ suy giảm của một chum tia sáng quang 1.2 Tiêu chuẩn n à y không bao hàm: - Các đầu báo cháy khói kiểu dây được thiết kế đ ể vận hành với các khoảng cách ly giữa các bộ phận đối lập nhau nhỏ hơn 1 m; - Các đầu báo cháy khói kiểu dây có chiều d ài của đường quang được xác định hoặc điều chỉ nh b ở i một đầu n ố i cơ kh í tích hợp; - Các đ ầu báo cháy khói kiểu dây có các đặc tính chuy ê n dùng kh ô ng th ể đánh giá được bằng các phương pháp thử trong tiêu chuẩn này. CHÚ TH Í CH : Thuật ngữ " quang h ọc" được sử dụng đ ể mô tả bộ phận của phổ điện từ được tạo ra b ở i tương tác giữa máy phát và máy thu, thuật ngữ này kh ô ng bị hạn chế đối v ớ i các bước sóng nhìn th ấ y. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản đã n ê u. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phi ê n b ả n mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổ i. TCVN 7568 - 1 (ISO 7240 -1), Hệ thống báo cháy- Phần 1: Quy định chung và định nghĩa. TCVN 7592 (IEC 60064), Bóng đèn c ó sợi đốt bằng von f ram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự - Yêu cầu chung về tính năng. TCVN 7670 (IEC 60081), Bóng đ è n huỳnh quang hai đầu - Yêu cầu về tính năng. TCVN 7699-1 (IEC 60068-1), Thử nghiệm môi trường - Phần 1 : Quy định chung và hướng dẫn. TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-1: Các thử nghiệm.Thử nghiệm A: Lạnh. TCVN 7699-2-2 ( IEC 60068-2-2), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-2: Các thử nghiệm. Thử nghiệm B: Nóng khô. TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-6: Các thử nghiệm.Thử nghiệm Fc: Rung (Hình Sin). TCVN 7699-2-27 (IEC 60068-2-27), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-27: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ea và hướng dẫn: Xóc. TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-78: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Cab: nóng ẩm, không đổi. ISO 209, Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition (Nhôm và các hợp kim nhôm - Thành ph ầ n hóa học). IEC 60068 - 2- 42, Environmental testing - Part 2-42: Tests. Tests Kc: Sulphur dioxide tes t for contacts and connections (Thử nghiệm môi trường - Phần 2- 42: các phép thử. Phép thử Kc: thử sun f ua đioxit cho các tiếp điểm và đầu nối). EN 50130 - 4, Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family Standard: Immunity requirements for components offire, in tr uder and social alarm systems (Hệ thống báo động - Phần 4: tính tương thích điện từ - Tiêu chuẩn của sản phẩm trong gia đình; Yêu cầu v ề tính miễn nhiễm cho các bộ phận của hệ thống báo cháy x ã hội và người xâm nhập). 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 7568-1 (ISO 7240-1) v à các thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1 Độ suy giảm (attenuation), A Độ giảm cường độ của chùm tia sáng quang học tại máy thu, được xác định bởi phương trình: Trong đó: I o là cường độ thu được khi không có sự giảm cường độ; I là cường độ thu được sau khi có sự giảm cường độ. CHÚ THÍCH: Độ suy giảm được bi ể u th ị b ằ ng đơn v ị đ ê xiben (dB). 3.2 Bộ phận đ ố i lập (opposed component) Bộ phận [máy phát và máy thu hoặc máy thu - phát và gương phản xạ] của đầu báo cháy mà vị trí của nó xác định đường quang. 3.3 Chiều dà i đường quang (optical path length) Tổng quãng đường mà chùm tia sáng quang đã đi qua giữa máy phát và máy thu. 3.4 Máy thu (receiver) Bộ phận thu nhận chùm tia sáng quang. 3.5 Giá trí ngưỡng kích hoạt (response threshold value), C Giá trị của độ suy giảm tại thời điểm phát ra một tín hiệu báo cháy Trong đó: F là giá trị của độ suy giảm do chùm tia sáng đi qua bộ lọc một l ầ n và được xác định theo c ô ng thức: l 0 là cường độ của chùm tia sáng quang thu được khi không b ị suy giảm đi qua một bộ lọc suy giảm; I là cường độ của chùm tia sáng quang thu được sau khi đi qua bộ lọc suy giảm một lần; n f là số lần đi qua bộ lọc của chùm tia sáng; n v là số l ầ n đi qua thể tích đo của chùm tia sáng. CHÚ TH Í CH 1: Độ suy giảm được biểu thị bằng đơn vị đ ê xiben (d B ). CHÚ TH Í CH 2: Sự tư ơ ng quan của có nghĩa là giá trị của C ghi được đối với sự bố tr í thiết b ị theo nhiều đường đi qua được thử bằng cách che tối chùm tia sáng chỉ một l ầ n ( tai máy thu như đã giới thiệu trong B.1.2) là phù hợp v ới sự bố tr í thiết bị ch ỉ theo một đường đi qua (từ đầu mút n à y đ ế n đầu mút kia). 3.6 Điều ch ỉ nh độ nhạy (sensitivity adjustment) Bất cứ sự điều chỉnh nào trong hoặc sau khi đưa vào vận hành dẫn đến sự thay đổi về độ nhạy đối với đám cháy. 3.7 Khoảng cách ly (separation) Khoảng cách vật lý giữa các bộ phận đối lập. 3.8 Máy phát (transmitter) Bộ phận phát ra chùm tia sáng quang. 4 Yêu cầu 4.1 Sự tuân thủ Đ ể tuân thủ theo tiêu chuẩn này, đầu báo cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau. a. Điều 4 phải được kiểm tra b ằ ng mắt hoặc được đánh giá về kỹ thuật, phải được thử phù hợp với Điều 5 và phải đáp ứng yêu cầu của các phép thử. b. Điều 7 và Điều 8 phải được kiểm tra bằng mắt. 4.2 Chỉ báo báo cháy riêng 4.2.1 Mỗi đầu báo cháy phải được trang bị thiết bị ch ỉ nhìn màu đ ỏ tích hợp (gắn liền) nhờ đ ó có thể nhận biết sự phát ra một tín hiệu báo cháy của đầu báo cháy riêng biệt tới khi điều kiện báo cháy được đặt lại. Khi các điều kiện khác của đầu báo cháy có thể được chỉ thị bằng nhìn th ì các điều kiện này phải được phân biệt rõ ràng so với ch ỉ b á o cháy, trừ khi đầu báo cháy được chuyển mạch vào chế độ làm việc. Đối với các đầu báo cháy tháo l ắ p được, thiết bị chỉ thị c ó thể được tích hợp với đế hoặc phần đầu của đầu báo cháy. 4.2.2 Thiết b ị chỉ thị bằng nhìn phải nhìn thấy được từ khoảng cách 6m trong cường độ ánh sáng của m ô i trường xung quanh tới 500 l x tại một góc đến. a. 5° tính từ đường trục thẳng đứng của đầu báo cháy khi nhìn từ bên dưới đầu báo cháy theo bất cứ hướng nào, và b. 45° tính từ đường trục th ẳ ng đứng của đầu báo cháy khi nhìn từ bên dưới đầu báo cháy theo ít nhất là một hướng. 4.3 Mối nối của các thiết bị phụ tr ợ Đầu báo cháy có thể cung cấp các đầu nối đến các thiết bị phụ trợ (các thiết bị chỉ thị từ xa, rơle điều khiển,...), nhưng các hư hỏng do h ở mạch hoặc ngắn mạch của các mối nối này không được ng ă n cản sự vận hành đúng của đầu báo cháy. 4.4 Giám sát các dầu báo cháy tháo lắp đư ợ c và các mối nối 4.4.1 Đối với các đầu báo cháy tháo lắp được, phải có phương tiện cho hệ thống giám sát từ xa (ví dụ, trung tâm báo cháy) để phát hiện sự di chuyển của phần đầu khỏi đế đầu báo cháy, để phát ra tín hiệu báo lỗi. 4.4.2 Nếu có các dây dẫn đấu nối các phần riêng biệt của đ ầ u báo cháy thì phải có phương tiện cho hệ thống giám sát từ xa (ví dụ, trung tâm báo cháy phát hiện đám cháy), để phát ra sự ngắn mạch hoặc hở mạch trên các dây dẫn này và phát ra tín hiệu báo lỗi. 4.4.3 Nếu có nhiều hơn một đầu báo cháy có t hể được đấu n ố i vào đường truyền của một hệ thống giám sát từ xa (ví dụ, trung tâm báo cháy) thì sự di chuyển của phần đầu khỏi đế đầu báo cháy không được ngăn cản tín hiệu báo cháy từ các đầu báo cháy khác được đấu nối với cùng một đường truyền. 4.5 Điều chỉnh của nhà sản xuất Kh ô ng thể thay đổi được các ch ỉ nh đặt của nhà sản xuất trừ khi sử dụng các phương tiện chuyên dùng (ví dụ sử dụng mã hoặc dụng cụ chuyên d ùng) hoặc bằng cách phá vỡ hoặc tháo dấu hiệu niêm phong. 4.6 Đ iề u ch ỉ nh giá trị ngưỡng kích hoạt tại hiện trường 4.6.1 Nếu có phương tiện để điều chỉnh tại hiện trường giá trị ngưỡng kích hoạt của đầu báo cháy thì: a. Đối với tất c ả các chỉnh đặt tại đó, nhà sản xuất y ê u cầu phải tuân theo, đầu báo cháy phải tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và sự tiếp cận của các phương tiện điều chỉnh ch ỉ có thể thực hiện được bằng sử dụng m ã hoặc d ụ ng cụ chuyên d ù ng hoặc cách tháo đầu báo cháy ra khỏi đế hoặc giá đ ỡ của nó; b. Bất cứ chỉnh đặt hoặc c á c chỉnh đặt nào m à sản xuất không đòi hỏi phải tuân theo tiêu chuẩn này thì chỉ được tiếp cận để điều chỉnh bằng sử dụng một mã hoặc dụng cụ chuyên dùng và phải ghi rõ trên đầu báo cháy hoặc trong các dữ liệu gắn liền với đầu báo cháy rằng mức sử dụng chỉnh đặt hoặc các chỉnh đặt này, đầu báo cháy không tuân theo ti ê u chuẩn này. 4.6.2 Có thể thực hiện các điều chỉnh này trên các đầu báo cháy hoặc trên trung tâm báo cháy phát hiện đám cháy. 4.7 Bảo vệ các bộ phận quang học Đầu báo cháy phải được thiết kế sao cho một viên bi c ầ u có đường kinh lớn hơn ( 1,3 ± 0,05) mm không thể đi qua được bất cứ rào chắn nào bảo vệ các bộ phận quang học khi đầu báo cháy đang ở trong trạng thái vận hành. CHÚ THÍCH: Yêu cầu này được dùng đ ể hạn chế sự tiếp cận của các c ô n tr ù ng vào các bộ phận cảm bi ế n của đầu báo cháy. Cần bi ế t rằng yêu cầu này không đủ để ngăn c ả n sự ti ế p cận của t ấ t cả các c ô n trùng, v ì vậy có thể c ầ n phải có các biện pháp phòng ngừa khác để tránh phát ra các tín hiệu báo cháy kh ô ng cản thi ế t d o sự xâm nhập củ a côn tr ùng nhỏ. 4.8 Giới hạn của quá trình bù 4.8.1 Có th ể sử dụng quá trình bù để giảm nhẹ các thay đổi của độ nhạy do sự tạo thành bụi b ẩ n và các ch ấ t nhiễm b ẩ n khác trên bề mặt quang học (xem Phụ tục A). 4.8.2 Đầu báo cháy phải phát ra một tín hiệu báo lỗi hoặc tín hiệu báo cháy tại giới hạn của quá trình bù cho ảnh hưởng của sự thay đổi chậm đối với độ nhạy của tín hiệu. 4.8.3 Vì trong thực tế không thể thực hiện được các phép thử với các tốc độ t ă ng r ấ t nh ỏ của độ suy giảm cường độ chùm tia sáng quang học cho nên phải đánh giá sự phù hợp của đầu báo cháy bằng phân tích mạch/ phần mềm và/ hoặc bằng các phép thử vật lý và các mô phỏng. 4.9 Sự phát tín hiệu báo lỗi Không được hủy bỏ một tín hiệu báo cháy d o một lỗi gây ra từ sự thay đổi nhanh của quá trình làm tối đi (phù hợp với 5.6) hoặc do đặt được giới hạn của quá tr ì nh bù (phù hợp với 4.8). 4.10 Đầu báo cháy được điều khi ể n bằng phần mềm 4.10.1 Quy định chung Các yêu cầu của 4.10.2, 4.10.3, v à 4.10.4 phải được đáp ứng đối với các đầu báo cháy dựa trên điều khiển bằng phần mềm để đáp ứng các yêu c ầ u của tiêu chuẩn này. 4.10.2 Tài liệu phần mềm 4.10.2.1 Nhà sản xuất phải soạn thảo tài liệu trong đó n ê u tóm tắt được thiết kế phần mềm. Tài liệu này phải đủ chi tiết cho kiểm tra thiết kế về sự phù hợp với tiêu chuẩn này và phải bao gồm í t nhất là các nội dung sau a. Mô tả chức năng của dòng chương tr ì nh chính (ví dụ như bi ể u đồ dòng hoặc sơ đồ cấu trúc) bao gồm: 1) C á c modun và chức năng mà chúng thực hiện, 2) Cách thức các modun tương tác, 3) Cấu trúc của toàn bộ chương trình, 4) Cách thức phần mềm tương tác với phần cứng của đầu báo cháy, 5) Cách thức các modun được gọi, bao gồm t ấ t cả các quá trình x ử lý gián đoạn; b) Mô tả các vùng của bộ nhớ được sử dụng cho các mục đích khác nhau ( ví dụ chương trình, dữ liệu riêng về vị trí và dữ liệu vận hành); c) Ký hiệu nhờ đó có t hể nhận dạng một cách duy nhất phần mềm và phiên bản của phần mềm. 4.10.2.2 Nhà sản xuất phải soạn thảo và lưu giữ tài liệu thiết kế chi tiết. Tài liệu này phải sẵn có cho kiểm tra thông tin nhưng phải tôn trọng quyền giữ bí mật của nhà sản xuất. Tài liệu phải bao gồm í t nhất l à các nội dung sau: a. Mô tả tóm tắt, toàn bộ cấu hình của hệ thống, bao gồm tất cả các bộ phận phần mềm và phần cứng b. Mô tả mỗi môđun của chương trình chứa ít nhất là: - Tên của môđun; - Mô tả các tác vụ được thực hiện; - Mô tả các giao diện, bao gồm kiểu truyền dữ liệu, phạm vi có hiệu lực của dữ liệu và kiểm tra các dữ liệu có hiệu lực; c. Các liệt kê đầy đủ của mã nguồn như bản sao cứng hoặc dạng thức máy đọc được (ví dụ ASCII - code) bao gồm t ất cả các biến đổi toàn cục và cục bộ, các h ằ ng số và nhãn được sử dụng và dẫn giải đủ mức đ ể nhận biết dòng chương trình; d. Các chi tiết của b ấ t cứ công cụ ph ầ n mềm nào được sử dụng trong thiết kế và pha thực thi (CASE.Tools, các bộ phận biên dịch,...); CHÚ TH Í CH: Tài liệu thiết kế chi tiết này có thể được xem xét lại tại nhà m á y của nhà sản xuất. 4.10.3 Thiết kế phần mềm Đề đảm bảo độ tin cậy của đầu báo cháy cần áp dụng các yêu cầu sau cho thiết kế phần mềm: a) Phần mềm phải có c ấ u trúc môđun. b) Thiết kế các giao diện cho các dữ liệu phát sinh tự động và không tự động không được cho phép các dữ liệu không hợp lệ gây ra lỗi trong vận hành chương trình. c) Phần mềm phải được thiết kế để tránh sự b ế tắc của dòng chương trình. 4.10.4 Lưu giữ ch ươ ng trình và dữ liệu 4.10.4.1 Chương tr ì nh c ầ n phải tu â n theo tiêu chuẩn này và bất cứ các dữ liệu đã được thiết lập trước nào như các xác lập của nhà sản xuất phải được lưu giữ trong bộ nhớ không khả biến. Việc ghi vào các vùng của bộ nhớ có chứa chương trình và các d ữ liệu này ch ỉ có thể được thực hiện bằng sử dụng một vài công cụ hoặc mã chuyên dùng và không thể thực hiện được trong quá trình hoạt động bình thường của đầu báo cháy. 4.10.4.2 Các dữ liệu vị trí riêng phải được lưu giữ trong bộ nhớ, bộ nhớ này s ẽ lưu giữ các dữ liệu ít nhất là hai tuần (14 d) khi không c ó nguồn điện bên ngoài cấp cho đầu báo cháy, trừ khi có phương tiện để tự động phục hồi các dữ liệu này sau khi mất điện, trong 1 h điện năng m ớ i được phục hồi. 5 Thử nghiệm 5.1 Quy định chung 5.1.1 Các đ iề u kiện khí quyển cho thử nghiệm 5.1.1.1 Trừ khi có quy định khác trong quy trình thử, thực hiện phép thử sau khi mẫu thử đã được ổn định hóa trong các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn cho thử nghiệm như đã quy định trong TCVN 7699-1 ( IEC 60068-1) như sau: - Nhiệt độ: (15 đến 35) °C; - Độ ẩm tương đối: (25 đến 75) %; - Áp suất không khí: (86 đến 106) kPa; 5.1.1.2 Nhiệt độ và độ ẩm phải hầu như không thay đổi đối với mỗi mẫu thử nghiệm môi trường tại đó áp dụng các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn. 5.1.2 B ố trí lắp đặt Lắp đặt mẫu thử bằng các phương tiện kẹp chặt thông thường của nó phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu hướng dẫn này vạch ra nhiều hơn một phương pháp lắp th ì phải lựa ch ọ n phương pháp được xem là không thuận lợi nhất cho mỗi phép thử. 5.1.3 Điều kiện vận hành cho thử nghiệm 5.1.3.1 Nếu phương pháp thử y ê u cầu mẫu thử được vận hành thì đấu nối mẫu thử vào thiết bị c ấ p điện và giám sát thích hợp có các đặc tính theo yêu cầu của các dữ liệu của nhà sản xuất. Trừ khi có quy định khác được quy định trong phương pháp thử, ch ỉ nh đặt các thông số cung cấp được áp dụng cho mẫu thử trong phạm vi quy định của nhà sản xuất và duy trì các thông số này hầu như không thay đổi trong suốt các phép thử. Giá trị được lựa chọn cho mỗi thông số thường phải là giá trị danh nghĩa hoặc giá trị trung bình của phạm vi quy định. Nếu quy trình thử yêu cầu mẫu thử được giám sát để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào thì đấu nối mẫu thử với bất cứ các thiết bị phụ trợ nào (ví dụ, thông qua đấu dây tới thiết bị cuối đường dây đối với các đầu báo cháy không c ó khả năng lập địa chỉ) để cho phép nhận tín hiệu báo lỗi. 5.1.3.2 Các chi tiết về thiết bị cấp điện và giám sát và tiêu ch í báo cháy được sử dụng phải được đưa vào báo cáo thử (Điều 6). 5.1.4 Dung sa i 5.1.4.1 Trừ khi có quy định khác, dung sai cho các thông số của phép thử môi trường ph ả i được cho trong các tiêu chuẩn viện dẫn cơ bản cho phép thử (ví dụ, các ph ầ n có liên quan của TCVN 7699 (IEC 60068)). 5.1.4.2 Nếu một dung sai hoặc sai lệch giới hạn riêng không được quy định trong yêu cầu hoặc quy trình thử thì phải áp dụng dung sai ± 15%. 5.1.5 Đo giá trị ngưỡng kích hoạt 5.1.5.1 Quy định chung 5.1.5.1.1 Lắp đặt mẫu thử để đo giá trị ngưỡng nhạy cảm trên giá trị đo phù hợp với Phụ l ục B ở vị trí l à m việc bình thường, bằng các phương tiện kẹp chặt thông thường của nó phù hợp với 5.1.2. 5.1.5.1.2 Đ ấ u nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát của mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và cho mẫu thử ổn định hóa trong thời gian tối thiểu l à 15 min. 5.1.5.2 Điều kiện vận hành 5.1.5.2.1 Lắp đặt máy thu hoặc máy thu - phát trên một giá đỡ cứng vững có khoảng cách theo chiều dọc đến máy phát hoặc gương phản xạ tối thiểu l à 500 mm (xem Hình B.1). 5.1.5.2.2 Trong trường hợp các bộ phận đối lập có máy phát và máy thu riêng biệt cần đặt giá đỡ bộ lọc càng gần với mặt trước máy thu càng tốt. 5.1.5.2.3 Điều chỉnh giá đỡ bộ lọc sao cho toàn bộ chùm tia sáng đi qua bộ lọc. Sử dụng giá đỡ bộ lọc để lắp các bộ lọc trong quá trình đo giá trị ngư ỡ ng kích hoạt. 5.1.5.2.4 Chiều cao h của đường trục chùm tia sáng quang tính từ giá đỡ phải bằng mười lần đường kính (hoặc kích thước thẳng đứng) của hệ thống quang học của máy thu. 5.1.5.2.5 Điều chỉnh chiều dài đường quang hoặc độ thẳng hàng, nếu có yêu cầu, phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. 5.1.5.2.6 Trừ khi có quy định khác trong quy trình thử, đo giá trị ngưỡng kích hoạt với khoảng cách ly lớn nhất hoặc khoảng cách ly mô ph ỏ ng lớn nhất bằng phương tiện đã được nhà sản xuất chấp thuận. 5.1.5.3 Phép đo 5.1.5.3.1 Giá trị ngưỡng kích hoạt được xác định bằng giá trị của bộ lọc thử có chỉ số thấp nhất được yêu cầu để phát ra một tín hiệu báo cháy trong 3 0 s sau khi đưa chùm tia sáng vào. Độ phân giải nhỏ nhất cho các bộ lọc mật độ quang phải phù hợp với Bảng B.1 (xem Phụ lục B). 5.1.5.3.2 Ghi lại giá trị ngưỡng kích hoạt C . 5.1.6 Phương tiện cho thử nghiệm 5.1.6.1 Cung cấp các phương tiện sau cho thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn này: a. Bảy đầu báo cháy; b. Các dữ liệu được quy định trong Điều 8. 5.1.6.2 Các mẫu thử được đệ tr ì nh phải đại diện cho nhà sản xuất bình thường của nhà sản xuất về mặt kết cấu và hiệu chuẩn s ả n phẩm . Yêu cầu này có hàm ý nói rằng giá trị ngưỡng kích hoạt trung bình của bảy mẫu thử được xác định trong phép thử tái tạo lại cũng nên tiêu biểu cho giá trị ngưỡng kích hoạt trung bình của nhà sản xuất và các giới hạn được quy định trong phép thử tái tạo lại cũng áp dụng được cho sản xuất của nhà s ả n xuất. 5.1.7 Lịch trình thử Tiến hành thử các mẫu thử phù hợp với tr ì nh tự t hử trong Bảng 1. Sau phép thử tính tái tạo lại, đánh số hai mẫu thử có độ nhạy th ấ p nhất (nghĩa là c á c mẫu thử có giá trị ngưỡng kích hoạt cao nhất) l à 6 và 7 và các m ẫ u thử khác được đánh số từ 1 đến 5. Bảng 1 - Lịch trình thử Phép thử Điều Số hiệu mẫu thử Tính tái tạo lại 5.2 tất cả các mẫu thử Khả năng lặp lại 5.3 2 Sự phụ thuộc vào độ thẳng hàn g 5.4 1 Biến đ ổ i của các thông số cung cấp 5.5 1 Thay đổi nhanh của độ suy giảm 5.6 1 Thay đổi chậm của độ suy gi ả m 5.7 1 Sự phụ thuộc vào chiều d à i đường quang 5.8 1 Độ nhạy với đám cháy 5.9 6 và 7 Ánh sáng phân tán 5.10 6 Nóng khô (vận hành) 5.11 3 Lạnh (vận hành) 5.12 3 Nóng ấ m, tr ạ ng thái ổ n định (vận hành) 5.13 2 Nóng ấm, trạng thái ổn định (khả năng chịu đựng) 5.14 2 Rung (khả năng chịu đựn g ) 5.15 7 Phóng điện tĩnh điện 5.16 4 a Trường điện từ phát (bức) xạ ( vận hành) 5.16 6 a Nhiễu điều khi ể n do trườn g điện từ (vận hành) 5.16 6 a Tăng đ ột ngột quá trình chuyển tiếp nhanh (vận hành) 5.16 4 a Tăng vọt điện áp có năng lượn g tương đối cao (vận hành) 5.16 6 a Ă n mòn sunfua đioxit (S O 2 ) (khả năng chịu đựng) 5.17 5 Va đập 5.18 1 a V ì lợi í ch kinh t ế của phép thử, cho phép sử dụng cùng một m ẫ u thử cho nhiều hơn một phép thử EMC. Trong trường hợp này, ph é p thử chức năng trung gian trên mẫu thử dùng cho nhi ề u hơn một phép thử có thể được loại bỏ và tiến hành phép thử chức năng khi k ết thúc tr ì nh tự các phép thử. Tuy nhi ê n nên lưu ý r ằ ng trong t rườ ng hợp có hư hỏng th ì khô ng th ể nhận bi ế t được phép thử nào đ ã gây ra hư h ỏ ng (xem Đi ề u 4 của EN 50130 - 4:2011) 5.1.8 Báo cáo thử Các kết quả thử phải được báo cáo phù hợp với Điều 6. 5.2 Thử tính tái tạo lại 5.2.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh rằng độ nhạy của đầu báo cháy không thay đổi quá mức từ mẫu thử này đến mẫu thử khác. 5.2.2 Quy tr ì nh thử 5.2.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.2.2.2 Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mỗi một trong các mẫu thử phù hợp với 5.1.5. 5.2.2.3 T í nh toán giá trị trung bình của các giá trị ngưỡng kích hoạt v à giá trị này được ký hiệu là . 5.2.2.4 Ký hiệu giá trị ngưỡng kích hoạt lớn nhất là C max , và giá trị ngưỡng kích hoạt nh ỏ nh ấ t là C min . 5.2.3 Yêu cầu 5.2.3.1 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.2.3.2 T ỷ s ố của các giá trị ngưỡng kích hoạt C ma x : không được lớn hơn 1,33 và tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt : C min không được lớn hơn 1,5. 5.3 Thử tính lặp lại 5.3.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm này l à chứng minh rằng đầu báo cháy có trạng thái ổn định về độ nhạy của nó ngay sau một số điều kiện báo cháy. 5.3.2 Quy trình thử 5.3.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.3.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.3.2.3 Đo giá trị ngưỡng kích hoạ t của mẫu thử được thử ba lần phù hợp với 5.1.5. Kho ả ng thời gian giữa các lần xác định liên tiếp không được í t hơn 15 min hoặc không nhiều hơn 1 h. 5.3.2.4 Cấp điện liên tục cho mẫu thử hoặc gây nhiễu cho chùm tia sáng quang tr o ng 7 d . 5.3.2.5 Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5. 5.3.2.6 Ký hiệu giá trị ngưỡng kích hoạt lớn nhất là C max , và giá trị nhỏ nhất là C min . 5.3.3 Yêu cầu 5.3.3.1 Không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá trình 7 d thử nghiệm. 5.3.3.2 C m in không nh ỏ hơn 0,4 dB. 5.3.3.3 T ỷ số của các giá trị ngưỡng k í ch hoạt C ma x : C min không được lớn hơn 1,6. 5.4 Thử sự phụ thuộc vào độ thẳng hàng 5.4.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh rằng độ không chính xác về góc của độ thẳng hàng (trong phạm vi giá trị lớn nhất do nhà sản xuất công bố) của đầu báo cháy gây ra bởi lắp đặt và/hoặc di chuyển trong cấu trúc của tòa nhà không ảnh hưởng đến vận hành đầu báo cháy. 5.4.2 Quy trình thử 5.4.2.1 Với sự thỏa thuận của nhà sản xuất, có thể thực hiện phép thử này ở ngoài các giới hạn của điều kiện khí quyển tiêu chuẩn của 5.1.1. 5.4.2.2 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5 4.2.3 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị c ấ p điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.4.2.4 Thực hiện các quy trình sau cho mỗi bộ phận đối lập trong khi giữ cho bộ phận khác đứng yên. a. Quay bộ phận theo chiều kim đồng hồ xung quanh đường trục thẳng đứng với tốc độ ( 0,3 ± 0,05) °/min tới độ không thẳng hàng về góc lớn nhất do nhà sản xuất công bố phù hợp với 8.2a. Sau 2 min ở vị trí này, đặt một bộ lọc có chỉ số 6 dB trong đường quang. b. Th á o bộ lọc, đặt lại đầu báo cháy và tiếp tục quay tới khi phát ra một tín hiệu báo cháy hoặc báo tín hiệu báo lỗi. c. Quay bộ phận về vị trí ban đầu, đặt lại đầu báo cháy và ổn định hóa đầu báo cháy. d. Lặp lại quy trình được mô tả trong a, b, và c nhưng quay bộ phận theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. e. Lắp lại các quy trình mô tả trong a, b, c và d nh ưn g quay bộ phận xung quanh một đường trục nằm ngang vu ô ng góc với chùm tia sáng. 5.4.3 Y ê u cầu 5.4.3.1 Mẫu thử không được phát ra một tín hiệu báo lỗi hoặc một tín hiệu báo cháy trong khi đang quay theo các chiều được quy định trong phạm vi các dung sai góc do nhà sản xuất c ô ng bố [xem 8.2a]. 5.4.3.2 Mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong khoảng thời gian không nhiều hơn 30 s sau khi đưa bộ lọc vào được quy định trong 5.4.2.2. 5.4.3.3 Ghi lại góc nhỏ nhất tại đó một tín hiệu báo lỗi hoặc tín hiệu báo cháy được phát ra vượt quá góc lớn nhất do nhà sản xuất công bố phù hợp với B.2.a. 5.5 Thử biến đổi của các thông số cung cấp 5.5.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh rằng tr o ng các phạm vi qu y định của các thông số cung cấp (ví dụ, điện áp), độ nhạy của đầu báo cháy không phụ thuộc quá mức vào các thông số này. 5.5.2 Quy trình thử 5.5.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.5.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.5.2.3 Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5 tại các giá trị giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi, thông s ố cung cấp (v í dụ, điện áp) do nhà sản xuất quy định. 5.5.2.4 K ý hiệu giá trị ngưỡng kích hoạt lớn nhất là C max và giá trị nhỏ nhất là C min . 5.5.2.5 Đối với một vài đầu báo cháy, thông số cung cấp có liên quan ch ỉ có thể là điện áp một chiều (DC) được đặt vào đầu báo cháy. Đối với các đầu báo cháy khác (ví dụ, đầu báo cháy mô ph ỏ ng tín hiệu có thể lập được địa ch ỉ ) có thể cần phải xem xét đến các mức tín hiệu và đ ị nh mức thời gian của tín hiệu. Nếu cần thiết, nhà sản xuất có thể được yêu cầu cung cấp thiết bị cấp điện thích hợp để cho phép thay đổi được các thông số cung cấp theo yêu cầu. 5.5.3 Yêu cầu 5 . 5.3.1 C mi n không được nh ỏ hơn 0,4 dB. 5 . 5.3. 2 Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt C ma x : C mi n không được lớn hơn 1,6. 5.6 Thử thay đổi nhanh của độ suy giảm 5.6.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm này l à chứng minh rằng đầu báo cháy phát ra các tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi trong thời gian ch ấ p nhận được sa u khi có sự tăng nhanh và đột ngột của độ suy giảm chùm tia sáng. 5.6.2 Quy trình thử 5.6.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.6.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.6.2.3 Các bộ suy giảm sau: a. Bộ suy giảm A: 6 dB; b. Bộ suy giảm B: dB; 5.6.2.4 Đặt bộ suy giảm A trên đường quang. Thời gian đặt bộ suy giảm A trên đường quang không được vượt quá 1 s. Giữ bộ suy giảm A tại chỗ trong thời gian 40 s. 5.6.2.5 Tháo bộ suy giảm A, đặt lại đầu báo cháy và đặt bộ suy giảm B trên đường quang. Thời gian đặt bộ suy giảm B trên đường quang không được vượt quá 1 s. Giữ bộ suy giảm B tại chỗ trong khoảng thời gian 70 s. 5.6.3 Yêu cầu 5.6.3.1 Mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian không quá 30 s sau khi đưa bộ suy giảm A vào giữa các bộ phận. 5.6.3.2 Mẫu thử phái phát ra một tín hiệu báo lỗi hoặc tín hiệu báo cháy trong thời gian không quá 60 s sau khi đưa bộ suy giảm B vào giữa các bộ phận. 5.7 Thử thay đổi chậm của độ suy giảm 5.7.1 Mục tiêu c ủ a thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm này là ch ứ ng minh rằng đầu báo cháy có thể phát hiện được một đám cháy phát triển chậm mặc dù có quá trình bù cho các ảnh hưởng của sự nhiễm bẩn đối với các bộ phận quang học. 5.7.2 Quy trình thử 5.7.2.1 Điều chỉnh m ẫ u thử tới độ nhạy cao nhất. 5.7.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.7.2.3 Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5 những thay đổi độ suy giảm liên tục hoặc từng bước phù hợp với độ phân giải nhỏ nhất của độ suy giảm trong Bảng B.1 (xem Phụ lục B) với tốc độ trung bình /4dB/h, trong đó là các giá trị ngưỡng kích hoạt trung bình đo được trong phép thử tính tái tạo lại. 5.7.2.4 Ký hiệu giá trị lớn hơn của các giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là C max và giá trị nhỏ hơn l à C min . 5.7.3 Yêu cầu 5.7.3.1 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.7.3.2 Tỷ s ố của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : Cmin không được lớn hơn 1,6. 5.8 Thử sự phụ thuộc vào chiều dài đường quang 5.8.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh rằng ngưỡng kích hoạt của đầu báo cháy không thay đổi một cách đáng kể khi được thử tr ê n chiều dài đường quang nhỏ nhất và lớn nhất do nhà sản xuất công bố. 5.8.2 Quy trình thử 5.8.2.1 Với sự thỏa thuận của nhà sản xuất, có thể thực hiện phép thử này vượt ra ngoài các giới hạn của các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn của 5.1.1. 5.8.2.2 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.8.2.3 Lắp đặt mẫu th ử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.8.2.4 Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5 ở các khoảng cách ly nhỏ nhất và lớn nhất phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. 5.8.2.5 Ký hiệu giá trị lớn h ơ n của các giá trị ngưỡng kích hoạt đo được tr o ng phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu t hử trong phép thử tính tái tạo lại là C m a x và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.8.3 Yêu cầu 5. 8 .3.1 C min k hông được nhỏ hơn 0,4 dB. 5. 8 .3. 2 Tỷ s ố của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.9 Thử độ nhạy với đám cháy 5.9.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh rằng đầu báo cháy có đủ độ nhạy đối với một phổ rộng của các kiểu khói như đã yêu cầu cho ứng dụng chung trong các hệ thống phát hiện đám cháy dùng cho các tòa nhà. 5.9.2 Quy trình thử 5.9.2.1 Nguyên lý thử Các mẫu thử được lắp đặt trong một phòng thử đám cháy tiêu chuẩn (xem Ph ụ lục C) và được phơi ra trước một loạt các đám cháy thử được thiết kế để tạo khói tiêu biểu cho một phổ rộng các kiểu khói và trạng thái của dòng khói. 5.9.2.2 Đám cháy thử 5.9.2.2.1 Cho các mẫu thử phơi ra trước bốn đ ám cháy thử TF2 đến TF5. Kiểu, s ố lượng v à bố trí nhiên liệu cũng như phương pháp đốt cháy được quy định trong các Phụ lục D đến G cho mỗi đám cháy thử cùng với các điều kiện kết thúc phép thử và các giới hạn yêu cầu của đường cong pro f in. 5.9.2.2.2 Để cho mỗi đám cháy thử có h iệu lực, sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong profin của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các giới hạn quy định, đến thời gian khi tất c ả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy hoặc đạt tới điều kiện kết thúc phép thử, l ấ y điều kiện nào x ả y ra sớm hơn. Nếu các điều kiện này không được đ á p ứng thì phép thử không có hiệu lực và phải được lặp lại. Cho phép và có thể là cần thiết, điều chỉ nh số lượng, trạng thái (ví dụ, độ ẩm) và sự bố trí nhiên liệu để thu được đám cháy thử có hiệu lực. Phương tr ì nh của đường cong m đối với y được cho trong Phụ lục H. 5 . 9.2.3 Lắp đặt mẫu thử 5 . 9.2.3 .1 Điều chỉnh độ nhạy tới độ nhạy thấp nhất được khuyến ngh ị dùng cho khoảng cách ly được áp dụng như đã ch ỉ dẫn trong các dữ liệu của nhà sản xuất. 5 . 9.2.3 .2 B ấ t cứ sự điều chỉnh nào đối với chiều dài đường quang hoặc độ thẳng hàng phải được thực hiện phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. 5 . 9.2.3 .3 Nếu k í ch thước của ph ò ng thử không cho phép thử đầu báo cháy ở khoảng cách ly lớn nhất đ ã quy định của n ó thì n ê n sử dụng phương pháp đã được thỏa thuận với nhà sản xuất (v í dụ, sử dụng các bộ suy giảm) để mô phỏng kho ả ng cách ly đã quy định. 5 . 9.2.3 .4 Lắp đặt hai mẫu thử (số 6 và số 7) trên trần phòng thử ở cùng được chỉ định (xem Phụ lục C) phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. 5 . 9.2.3 .5 Đấu nối mỗi mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp của nó như đã quy định trong 5.1.3 và cho mẫu thử ổn định h ó a trong trạng thái yên lặng t rước khi bắt đầu mỗi đám cháy thử. 5 . 9.2.3 .6 Các đầu báo cháy có cải ti ế n về mặt động lực học độ nhạy của chúng đáp ứng với thay đổi của các điều kiện môi trường có thể yêu cầu các quy trình đặt lại chuyên dùng và/ hoặc các thời gian ổn định hóa. Hướng dẫn của nhà sản xuất nên chú ý đến các trường hợp này để bảo đảm cho trạng thái của các đầu báo cháy tại lúc bắt đầu mỗi phép thử là đại diện cho trạng thái yên lặng bình thường của chúng. 5 . 9.2. 4 Điều kiện ban đầu ĐIỀU QUAN TRỌNG: Tính ổn định của không khí và nhiệt độ có ảnh hưởng đến dòng khói trong phòng. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các đám cháy thử tạo ra lực nâng thấp trong dòng khí nóng hội tụ của khói (ví dụ TF2 và TF3). Do vậy độ chênh lệch giữa nhiệt độ gần sàn và trần nên < 2="" °c="" và="" nên="" tránh="" sử="" dụng="" các="" nguồn="" nhiệt="" cục="" bộ="" có="" thể="" gây="" ra="" các="" dòng="" đối=""> lưu (ví dụ, các nguồn ánh sáng và các bộ sấy nóng). Nếu cần thiết phải có ng ườ i trong phòng tại lúc bắt đầu của đám cháy thử thì họ nên rời khỏi phòng càng sớm càng tốt để tạo ra sự nhiễu loạn của không khí ở mức t ố i thiểu. 5.9.2.4.1 Trước khi thử: a. Thông gió phòng thử với không khí sạch tới khi không còn khói để có thể đạt được các điều kiện đã cho ở bên dưới; b. Làm sạch mẫu thử và bất cứ bộ suy giảm nào phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo của nhà sản xuất. 5.9.2.4.2 Tắt hệ thống thông gió và đóng kín tất cả các cửa ra vào, cửa sổ và các lỗ hở khác. Sau đó, cho không khí trong phòng thử ổn định hóa và đạt được các điều kiện sau trước khi bắt đầu phép thử: - Nhiệt độ không khí. T: (23 ± 5) °C - Chuyển động của không kh í (gió): không đáng kể - Mật độ của khói (ion hóa) y <> - Mật độ của khói (quang học) m < 0,02=""> 5.9.2.5 Ghi lại các thông số của đám cháy và giá trị độ nhạy 5.9.2.5.1 Trong quá trình của mỗi đám cháy thử, ghi lại các thông số của đám cháy trong Bảng 2 dưới dạng một hàm số của thời gian từ lúc bắt đầu phép thử. Ghi lại mỗi thông số một cách liên t ục hoặc ít nhất là một lần trong một gi â y. B ả ng 2 - Các thông số của đám cháy Thông s ố K ý hiệu Đơn v ị Độ thay đổi nhiệt độ ∆T K M ậ t độ khói (ion hóa) y không thứ nguyên Mật độ khói (quang học) m dB/m 5.9.2.5.2 Tín hiệu báo cháy do thiết bị cấp điện và giám sát đưa ra phải được l ấ y làm chỉ báo cho sự đáp ứng của mẫu thử đối với đám cháy thử. 5.9.2.5.3 Ghi lại thời gian đáp ứng (tín hiệu báo cháy) của mỗi mẫu thử cùng với ∆T a , y a và m a , các thông số của đám cháy thử tại thời điểm đáp ứng. Bỏ qua độ nhạy của tín hiệu báo cháy khói sau kh i kết thúc điều kiện của phép thử. 5.9.3 Yêu cầu Cả hai mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy, trong mỗi đám cháy thử, ở m a < 0,7=""> 5.10 Thử ánh sáng phân tán 5.10.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng miễn nhiễm của đầu báo cháy đối với ánh s á ng phân tán phát ra từ các nguồn ánh sáng nhân tạo. 5.10.2 Quy trình thử 5.10.2.1 Thiết bị thử Thiết bị thử thường phải phù hợp với Phụ lục I. Phép thử phải được tiến hành phù hợp với 5.10.2.2 đến 5.10.2.4. 5.10.2.2 Trạng th á i mẫu thử trong quá trình ổ n đ ị nh hóa 5.10.2.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.10.2.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát t hích hợp phù hợp với 5.1.3 trong 1 h trước khi thử. 5.10.2.3 Ổ n định hóa Á p dụng quy trình thử sau: a. Tất cả các đèn: được tắt; b. Các đèn sợi đốt: được bật trong 10 s và tắt trong 10 s, 20 lần; c. Các đèn huỳnh quang { ( nhiệt độ màu 6500 K): được bật trong 10 s và tắt trong 10 s, 20 lần; d. Các đèn sợi đốt và huỳnh quang 6500 K: được bật trong 2 h; e. Các đèn huỳnh quang (nhiệt độ màu 5000 K): được bật trong 10 s và tắt trong 10 s, 20 lần; f. Đèn sợi đốt và huỳnh quang 5000 K: được bật trong 2 h. 5.10.2.4 Các phép đo trong quá trình ổn đ ị nh hóa 5.10.2.4.1 Sau khi kết thúc giai đoạn 5.10.2.3d và sau khi kết thúc giai đoạn 5.10.2.3 f và với các đèn được bật, đo giá trị ngưỡng kích hoạt phù hợp với 5.1.5 nhưng với các điều kiện của Phụ lục I. 5.10.2.4.2 Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử n à y và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là C max và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.10.3 Yêu cầu 5.10.3.1 Không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong các giai đoạn 5.10.2.3a, b, c, d, e và f. 5.10.3.2 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.10.3.3 Tỷ số của các giá trị ngưỡng k í ch hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.11 Thử nóng khô (vận hành) 5.11.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh đầu báo cháy vận hành đúng ở các nhiệt độ môi trường cao có thể xảy ra trong các khoảng thời gian ngắn trong môi trường làm việc. 5.11.2 Quy trình thử 5.11.2.1 Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2- 2) , phép thử Bb và 5.11.2.2 đến 5.11.2.6. 5.11.2.2 Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa 5.11.2.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.11.2.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.11.2.3 Ổ n định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: bắt đầu ở nhiệt độ ban đầu (23 ± 5) °C, tăng nhiệt độ không khí tới (55 ± 2) °C; - Thời gian: duy trì nhiệt độ này trong 16 h. CHÚ THÍCH: Phép thử B b quy định t ố c thay đổi nhiệt độ < 1="" °c/min="" đối="" với="" các="" quá="" trình="" chuyển="" tiếp="" tới="" nhiệt="" độ="" ổn="" định="" hóa="" và="" từ="" nhiệt="" độ="" ổn="" định=""> 5.11.2.4 Các phép đo trong quá trình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi nào.. 5.11.2.5 Các phép đo trung gian Tại lúc kết thúc khoảng thời gian ổn định hóa, trong khi mẫu thử vẫn còn ở trong môi trường ổn định hóa, đặt một bộ lọc có chỉ số 6 dB vào đường quang. 5.11.2.6 Các phép đo lần cuối 5.11.2.6.1 Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn , đo ngưỡng k í ch hoạt phù hợp với 5.1.5. 5.11.2.6.2 Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại l à C m ax và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.11.3 Yêu cầu 5.11.3.1 Không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong suốt quá trình ổn định hóa. 5.11.3.2 Đầu báo cháy phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian không vượt quá 30 s sau khi đưa toàn bộ bộ lọc được quy định trong 5.11.2.5. 5.11.3.3 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.11.3.4 Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.12 Thử lạnh (vận hành) 5.12.1 Mục tiêu của t hử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng vận hành đúng của đầu báo cháy ở các nhiệt độ môi trường xung quanh thấp thích hợp với môi t rườ ng làm việc dự định. 5.12.2 Quy trình thử 5.12.2.1 Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2- 1) , phép thử Ab và 5.11.2.2 đến 5.11.2.6. 5.12.2.2 Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa 5.12.2.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.12.2.2.2 L ắ p đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.12.2.3 Ổ n định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (-10 ± 3) °C; - Thời gian: 16 h. CHÚ THÍCH: Phép thử A b quy định t ố c thay đổi nhiệt độ < 1="" °c/min="" cho="" quá="" trình=""> ể n tiếp tới nhi ệ t độ ổn định hóa và từ nhiệt độ ổn định hóa. 5.12.2.4 Các phép đo trong quá trình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện b ấ t cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. 5.12.2.5 Các phép đo trung gian Tại lúc kết thúc khoảng thời gian ổn định hóa, trong khi mẫu thử vẫn còn ở trong môi trường ổ n định hóa, đặt một bộ lọc có chỉ số 6 dB vào đường quang. 5.12.2.6 Các phép đo lần cuối 5.12.2.6.1 Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo ngưỡng kích hoạt phù hợp với 5.1.5. 5.12.2.6.2 Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là C max và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.12.3 Yêu cầu 5.12.3.1 Không có tín hiệu cảnh báo và tín hiệu cảnh báo lỗi được đưa ra trong quá trình ổn định hóa. 5.12.3.2 Đầu báo cháy phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian không vượt quá 30 s sau khi đưa toàn bộ bộ lọc được quy định trong 5.12.2.5. 5.12.3.3 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.12.3.4 Tỷ số của các giá trị ngưỡng k í ch hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.13 Thử nóng ẩm, trạng thái ổn định (vận hành) 5.13.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là ch ứ ng minh khả năng vận hành đúng của đầu báo cháy ở độ ẩm tương đối cao (không có ngưng tụ) có thể xảy ra trong các khoảng thời gian ngắn trong môi trường làm việc đã dự định. 5.13.2 Quy trình thử 5.13.2.1 Viện dẫn Sử dụng thiết b ị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), phép thử Cab và 5.13.2.2 đến 5.13.2.5. 5.13.2.2 Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổ n đ ị nh hóa 5.13.2.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất 5.13.2.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.13.2.3 Ổn định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (40 ± 2) °C; - Độ ẩ m tương đối: (93 ± 3) %; - Thời gian: 4 d. 5.13.2.4 Các ph é p đo trong quá trình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa đ ể phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi nào. 5.13.2.5 Các phép đo lần c uối 5.13.2.5.1 Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo ngưỡng kích hoạt phù hợp với 5.1.5. 5.13.2.5.2 Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử t í nh tái tạo lại là C m a x v à giá trị nhỏ hơn là C min . 5.13.3 Yêu cầu 5.13.3.1 Không có tín hiệu cảnh báo và tín hiệu cảnh báo lỗi phát ra trong quá trình ổn định hóa. 5.13.3.2 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.13.3.3 Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.14 Thử nóng ẩm, trạng thái ổn định (khả năng chịu đựng) 5.14.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của đầu báo cháy chịu được tác động của độ ẩm trong thời gian dài ở m ô i trường làm việc (ví dụ, các thay đổi của các đặc tính về điện của các vật liệu, các phản ứng hóa học có liên quan đến độ ẩm, ăn mòn điện h ó a). 5.14.2 Quy trình thử 5.14.2.1 Viện dẫn Phép thử phải được tiến hành phù hợp với TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), phép thử Cab và 5.14.2. 2 đến 5.14.2.4. 5.14.2. 2 Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn đị nh hóa 5.14.2. 2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất 5.14.2. 2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2. Không cấp điện cho mẫu thủ trong quá trình ổn định hóa. 5.14.2.3 Ổ n định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (40 ± 3) °C; - Độ ẩm tương đối: (93 ± 3) %; - Thời gian: 21 d. 5.14.2.4 Các phép đo lần cuối 5.14.2.4.1 Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo độ nhạy ngưỡng phù hợp với 5.1.5. 5.14.2.4.2 Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là C max và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.14.3 Yêu cầu 5.14.3.1 C m i n không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.14.3.2 Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.15 Thử rung, hình sin (khả năng chịu đựng) 5.15.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh khả năng của đầu báo cháy chịu được các tác động rung trong thời gian dài ở các mức thích hợp cho chuyên ch ở bằng tàu, lắp đặt và môi trường làm việc. 5.15.2 Quy trình thử 5.15.2.1 Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-6 ( IEC 60068-2- 6) , phép thử Fc và 5.15.2.2 đến 5.15.2.4. 5.15.2.2 Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa 5.15.2.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.15.2.2.2 Lắp đặt mỗi bộ phận (bộ phận nọ sau bộ phận kia hoặc cùng nhau) phù hợp với 5.1.2. Không cấp điện cho bộ phận được thử trong quá trình ổn định hóa. 5.15.2.2.3 Tác động rung vào mỗi một trong ba trục vuông góc với nha u một cách lần lượt sao cho một trong ba trục vuông góc với đường trục lắp đặt b ì nh thường của mẫu thử. 5.15.2.3 Ổ n định hóa Á p dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Dải t ầ n số: (10 đến 150) Hz - Biên độ gia tốc: 10 m/s 2 (≈1,0g n ) ; - Số trục: 3; - Tốc độ quét: 1 octa/min; - Số chu kỳ quét: 20/ trục. 5.15.2.4 Các phép đo lần cuối 5.15.2.4.1 Sau khi ổn định hóa, đo ngưỡng đo kích hoạt phù hợp với 5.1.5. 5.15.2.4.2 Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép th ử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử t rong phép thử tính tái tạo lại là C max Và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.15.3 Y ê u cầu 5.15.3.1 C m i n không được nhỏ hơn 0,4dB. 5.15.3.2 Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.16 Thử tính miễn nhiễm điện từ (EMC) (vận hành) 5.16.1 Tiến hành các phép thử tính miễn nhiễm tương thích điện t ừ như quy định trong EN 50130-4: a. Phóng tĩnh điện; b. Trường điện từ phát (bức) xạ; c. Nhiễu điều khiển do trường điện từ; d. Tăng đột ngột quá trình chuy ể n tiếp nhanh; e. Tăng vọt điện áp có năng lượng tương đối cao. 5.16.2. Đối với các phép thử này, phải áp dụng các tiêu chí về sự phù hợp như quy định trong EN 50130-4 và các tiêu chuẩn sau: a. Phép thử chức năng đòi hỏi các phép đo ban đầu và cuối cùng phải như sau: - Đo giá trị ng ưỡ ng kích hoạt như đã quy định trong 5.1.5. - Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là C max v à giá trị nhỏ hơn l à C min . b. Điều kiện vận hành yêu cầu phải theo quy định trong 5.1.3. c. Các tiêu chí chấp nhận đối với phép thử chức năng sau khi ổn định hóa phải như sau: - Trong trường hợp các bộ phận đối lập có máy phát và máy thu riêng biệt, C min không được nhỏ hơn 0,4 dB; trong trường hợp các bộ phận đối lập có máy thu - phát và gương phản xạ, C min không được nhỏ hơn 0,2 dB. - Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.17 Thử ăn mòn sunfua dioxit SO2 (khả năng chịu đựng) 5.17.1 Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm l à chứng minh khả năng của đầu báo cháy chịu được các tác động ăn mòn sun f ua dioxit, một chất nhiễm bẩn của khí quyển. 5.17.2 Quy trình thử 5.17.2.1 Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong IEC 60068-2-42, phép thử Kc và 5.17.2.2 đến 5.17.2.4. 5.17.2.2 Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổ n định hóa 5.17.2.2.1 Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất 5.17.2.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2. Không cấp điện cho mẫu thử trong quá trình ổn định hóa, nhưng trang bị cho mẫu thử các dây dẫn bằng đồng không mạ thiếc có đường kính thích hợp được đấu nối với số lượng thích hợp các đầu nối để cho phép thực hiện các phép đo lần cuối mà không phải tạo thêm các đầu nối cho mẫu thử. 5.17.2.3 Ổ n định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (25 ± 2) °C; - Độ ẩ m tương đối: (93 ± 3 )%; - Nồng độ S O 2 : (25 ± 5) μl/l; - Thời gian: 21 d. 5.17.2.4 Các phép đo lần cu ố i 5.17.2.4.1 Ngay sau khi ổn định hóa, mẫu thử phải được sấy kh ô trong khoảng thời gian 16 h tại (40 ± 2) °C, độ ẩm tương đối < 50="" %,="" theo="" sau="" là="" khoảng="" thời="" gian="" phục="" hồi="" tối="" thiểu="" là="" 1="" h="" ở="" các="" điều="" kiện=""> k hí quyển tiêu chuẩn. 5.17.2.4.2 Sau khoảng thời gian phục hồi, đo ngưỡng kích hoạt như đ ã mô tả trong 5.1.5. 5.17.2.4.3 Ký hiệu giá trị l ớ n hơn của gi á trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử t rong phép thử tính tái tạo lại là C max và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.17.3 Yêu cầu 5.17.3.1 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.17.3.2 Tỷ số của các giá trị ng ưỡn g kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 5.18 Thử va đập (vận hành) 5.18.1 Mục tiêu của th ử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh tính miễn nhiễm của đầu báo cháy đối với các va đập cơ học vào bề mặt của đầu báo cháy có thể phải chịu trong môi trường làm việc bình thường và bề mặt này có thể chịu được va đập một cách hợp lý. 5.18.2 Quy trình thử 5.18.2.1 Thiết bị thử Thiết bị thử phải được tiến hành phù hợp với IEC 60068-2-75 và 5.18.2.2 đến 5.18.2.5. 5.18.2.2 Trạng thái m ẫ u thử trong quá trình ổn định hóa 5.18.2.2.1 Điều chỉ nh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất. 5.18.2.2.2 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3. 5.18.2.3 Ổ n định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Năng lượng va đập: (0,5 ± 0,04) J; - Số lượng va đập cho một điểm: 3. 5.18.2.3.2 Tác động va đập lần lượt vào mỗi đi ể m trên mỗi bộ phận được xem là dễ bị hư hỏng cơ học có thể ảnh hưởng x ấ u đến sự vận hành đúng của đầu báo cháy, tới tối đa là 20 điểm t rên mỗi bộ phận (ví dụ, các thấu k í nh, các cửa sổ và cơ c ấ u được sử dụng để điều ch ỉ nh độ thẳng hàng có thể được xem là dễ b ị hư h ỏ ng). Không tác động va đập vào hai điểm cách nhau một khoảng nhỏ hơn 20 mm. 5.18.2.2.3 Cầ n chú ý bảo đảm cho các kết quả từ một loạt ba va đập không ảnh hưởng đến các loạt tiếp sau. Trong trường hợp có nghi ngờ về ảnh hưởng của các va đập trước đây th ì không cần để ý đến khuyết tật và tác động thêm ba va đập nữa vào cùng một vị trí trên một mẫu thử mới. 5.18.2.4 Giám sát trong quá trình ổn định hóa Vị trí đưa thiết bị va đập vào hoạt động không che tối chùm tia sáng quang, giám sát mẫu thử để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. 5.18.2.5 Các ph é p đo lần cuối 5.18.2.5.1 Sau khi ổn định hóa, đo ngưỡng đo kích hoạt phù hợp với 5.1.5. 5.18.2.5.1 Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử t í nh tái tạo lại là C max và giá trị nhỏ hơn là C min . 5.18.3 Yêu cầu 5.18.3.1 Không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá trình ổn định hóa, trừ khi chùm tia sáng bị che tối bởi thiết bị va đập. 5.18.3.2 C min không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.18.3.3 Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt C max : C min không được lớn hơn 1,6. 6 Báo cáo thử Báo cáo thử phải có í t nhất là các thông tin sau a. Nhận biết đầu báo cháy được thử. b. Viện dẫn tiêu chuẩn này (TCVN 7568-12 (ISO 7240 -12)]. c. Đánh giá các yêu cầu trong Điều 4. d. Các kết quả thử được quy định trong Đi ề u 5. 1) Các giá trị ng ưỡ ng kích hoạt riêng và các giá trị ngưỡng kích hoạt nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình cộng, khi thích hợp; 2) Khoảng thời gian ổn định hóa và môi trường ổn định hóa; 3) Nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong phòng thử trong suốt quá trình thử; 4) Các chi tiết về thiết bị cấp điện và giám sát và các tiêu chí báo cháy. e. Đánh giá các yêu cầu ghi nhãn được quy định trong Điều 7. f. Đánh giá các yêu cầu về dữ liệu được quy định trong Điều 8. g. Các chi tiết về b ấ t cứ sai lệch n à o so với tiêu chuẩn này hoặc so với các tiêu chuẩn quốc tế được viện dẫn và các chi tiết về bất cứ hoạt động nào được xem là tùy chọn. 7 Ghi nhãn 7.1 Mỗi đầu báo cháy phải được ghi nh ã n rõ ràng với các thông tin sau. a. Viện dẫn tiêu chuẩn này [ngh ĩ a l à TCVN 7568-12 (ISO 7240 -12)]. b. Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp. c. Ký hiệu của mẫu (model) (chữ hoặc số). d. Các ký hiệu của các đầu nối dây. e. Một số dấu hiệu hoặc mã ( ví dụ, số loạt hoặc mã của lô) nhờ đó má nhà sản xuất có thể nhận biết í t nhất là ngày hoặc lô và địa điểm sản xuất, và số phiên b ả n của bất cứ phần mềm nào c ó trong đầu báo cháy. 7.2 Đối với các đầu báo cháy tháo lắp được, phần đầu của đầu báo cháy phải được ghi nhãn a, b, c và e và phần đế phải được ghi nhãn ít nhất l à c và d . 7.3 Thông tin tương ứng với c phải được ghi nhãn rõ ràng trên mỗi gương phản xạ. 7.4 Khi bất cứ nhãn nào được ghi trên thiết bị sử dụng các biểu tượng hoặc chữ viết tắt không thông dụng thì các biểu tượng hoặc chữ viết tắt này phải được giải thích trong các dữ liệu được cung cấp cùng với thiết bị. 7.5 Nhãn được ghi phải nhìn th ấ y được trong quá trình lắp đặt đầu báo cháy và phải tiếp cận được trong quá trình bảo dưỡng. 7.6 Không được ghi nhãn trên các vít hoặc các chi tiết có thể tháo ra được một cách dễ dàng. 8 Dữ liệu 8.1 Các đầu báo cháy phải được cung cấp đ ủ các dữ liệu về kỹ thuật, lắp đặt và bảo dưỡng để có thể lắp đặt và vận hành đúng các đầu báo cháy hoặc, nếu các dữ liệu n à y không được cung c ấ p cùng với mỗi đầu báo cháy th ì viện dẫn tờ dữ liệu th í ch hợp phải được cho trên cùng hoặc cùng với mỗi đầu báo cháy. 8.2 Để có thể vận hành đúng các đầu báo cháy, các dữ liệu này nên mô tả các yêu cầu về xử lý đúng các tín hiệu từ đầu báo cháy và bao gồm ít nhất là các yêu cầu sau. a. Độ không thẳng hàng lớn nhất tính bằng góc phải được công bố nếu độ không thẳng hàng này khác so với độ không thẳng hàng của máy phát, máy thu hoặc gương phản xạ hoặc khác so với độ không thẳng hàng thẳng đứng hoặc nằm ngang. b. Giá trị ngưỡng k í ch hoạt của đầu báo cháy tính bằng dB phải được công bố nếu giá trị ngưỡng kích hoạt có thể được điều ch ỉ nh, các giá trị ngưỡng kích hoạt nh ỏ nhất và lớn nhất và bất cứ sự ch ỉ nh đặt nào của trạng thái độ nhạy không tuân theo tiêu chuẩn này. c. Khoảng cách ly nhỏ nhất và l ớn nhất. d. Phân loại đầu báo cháy. 8.3 Đối với các đầu báo cháy có phương tiện để điều ch ỉ nh tại hiện trường giá trị độ nhạy của chúng thì các dữ liệu này phải mô tả phương pháp lập tr ì nh (ví dụ, bằng lựa chọn một vị trí công tắc trên đầu báo cháy hoặc một xác lập từ menu trong trung tâm báo cháy). 8.4 Các dữ liệu cho lắp đặt và bảo dưỡng phải bao gồm viện d ẫ n một phương pháp thử tại hiện trường để bảo đ ả m rằng các đầu báo cháy vận hành đúng khi đã lắp đặt. CHÚ TH Í CH: Các tổ chức có thể yêu cầu th ô ng tin bổ sung chứng nh ậ n rằng cá c đầu báo cháy do nhà sản xuất chế tạo ra tuân th ủ theo các y ê u cầu của ti ê u chuẩn này. Phụ lục A (Tham khảo) Sự bù cho sai lệch của đầu báo cháy A.1 Nguyên lý bù cho sa i lệch của đầu báo cháy A.1.1 Một đầu báo cháy đơn vận hành bằng cách so sánh tín hiệu từ bộ cảm biến với một ngưỡng tín hiệu cố định (ngưỡng báo cháy). Khi tín hiệu của bộ cảm biến đạt tới ngưỡng báo cháy, đầu báo cháy phát ra một tín hiệu báo cháy. Mật độ khói tại đó phát ra tín hiệu báo cháy là giá trị ngưỡng kích hoạt đối với đầu báo cháy. Trong đầu báo cháy đơn này, ngưỡng báo cháy được cố định và không phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của tín hiệu cảm biến với thời gian. A.1.2 Như đã biết, tín hiệu của bộ cảm biến trong không khí sạch có thể thay đổi t h eo tuổi thọ của đầu báo cháy. Các thay đổi này có thể là do, ví dụ, sự nhiễm bẩn của buồng cảm biến bởi bụi hoặc do các tác động khác trong thời gian dài như sự già hóa của bộ cảm biến. Sai lệch này theo thời gian có thể d ẫn đến độ nhạy tăng và cuối cùng l à các tín hiệu báo cháy gi ả . A.1.3 V ì thế, có th ể sẽ có ích nếu thực hiện việc bù cho sai lệch của đầu báo cháy để duy trì giá trị ngưỡng kích hoạt ở mức không thay đổi theo thời gian. Để đạt được mục đích này, giả thử rằng có th ể đạt được quá trình bù bằng cách tăng ngưỡng báo cháy đ ể điều chỉnh một số hoặc toàn bộ sai lệch trong tín hiệu ra của bộ cảm biến. A.1.4 Bất cứ sự bù sai lệch nào cũng sẽ làm giảm độ nhạy của đầu báo cháy đối với các thay đổi chậm trong tín hiệu ra của bộ cảm biến cho dù các thay đổi này là do sự tăng lên thực, nhưng từ từ của mức khói gây ra. Mục tiêu của 5.7 và phụ lục n à y là bảo đảm rằng quá trình bù không làm giảm độ nhạy đối với một đám cháy phát triển chậm tới mức độ không chấp nhận được A.1.5 Về mục đích của 5.7 và phụ lục này, gi ả sử rằng sự phát triển của bất cứ đám cháy nào c ó thể gây ra nguy hi ể m nghiêm trọng đến đời sống hoặc tài sản sao c ho tín hiệu ra của bộ cảm biến thay đổi ở mức t ố i thiểu là 25% giá tr ị ngưỡng kích hoạt ban đầu không được bù của đầu báo cháy, A sr,u trong một giờ. Tại tốc độ nhỏ nhất để áp dụng đặc tính này, ví dụ 0,25 A sr,u trên một giờ, thời gian tối đa cho báo cháy không có bù là 4 h. độ nhạy (sự đáp ứng) đối với các tốc độ thay đổi nhỏ hơn 0,25 A sr,u trên giờ không được quy định trong 5.7 và phụ lục này, và do đó không c ó yêu cầu đối với đầu báo cháy phải đáp ứng các tốc độ thay đổi chậm hơn này. A.1.6 Để không hạn chế biện pháp thực hiện việc bù sai lệch cho đầu báo cháy, 5.7 ch ỉ yêu cầu thời gian để báo cháy đối với tất cả các tốc độ thay đổi lớn hơn 0,25 A sr,u trên giờ không được vượt quá 1,6 x thời gian để báo cháy nếu k hông có quá trình bù. Như vậy, ở tốc độ nhỏ nhất để áp dụng đặc tính này, ví dụ 0,25 A sr,u trên giờ, thời gian tối đa để báo cháy đối với một thiết bị báo cháy có bù là 1,6 x 4h hoặc 6,4 h. A.2 Sự bù tuyến tính A.2.1 Nếu ngưỡng báo cháy tăng lên theo thời g ian dưới dạng tuyến tính ứng với độ tăng của tín hiệu bộ cảm biến và nếu mức bù không bị hạn chế thì tốc độ bù lớn nhất cho phép được biểu thị bằng A th,u trên giờ như đã ch ỉ ra trên H ì nh A.1 được mô tả bằng công thức (A.1) 0,6 x A sr,u / 6,4 = 0,094 (A.1) A.2.2 Ở tốc độ bù này, tín hiệu ra của bộ cảm biến đạt tới ngưỡng bù một cách chính xác là 6,4 h. CHÚ D Ẫ N: X thời gian t, được biểu thị bằng giờ Y ngưỡng báo cháy có liên quan tới A sr,u 1 ngưỡng báo cháy cho bù tuy ế n t í nh tại 0,094 A sr,u trên gi ờ 2 tín hiệu ra của bộ cảm biến, 0,25 A sr,u trên giờ Hình A.1 - Sự bù tuyến tính - trường h ợ p giới hạn A. 3 Bù theo từng n ấ c V ì đã được giả thiết ở trên rằng ngưỡng báo cháy được bù tuyến tính và liên tục cho nên không cần thiết phải xác định quá trình bù là tuyến tính hoặc liên tục. Ví dụ, sự điều ch ỉ nh từng nấc đã ch ỉ ra trên Hình A.2 cũng được đáp ứng các yêu cầu vì trong trường hợp này, một tín hiệu báo cháy đạt được trong 6h, giá trị này nhỏ hơn giá trị giới hạn 6,4 h. CHÚ D Ẫ N: X thời gian t, được bi ể u th ị bằng giờ Y ngưỡng báo cháy có liên quan tới A sr,u 1 n gưỡ ng b áo cháy cho bù theo từng nấc 2 t í n hiệu ra của bộ cảm biến, 0,25 A sr,u trên giờ Hình A.2 - Sự bù theo từng nấc - trường hợp giới hạn A. 4 Bù ở tốc độ cao Không cần thiết phải giới hạn t ố c độ bù ở 0,094 A sr,u trên giờ nếu tổng số mức bù được hạn chế tới 0,6 A sr,u . Tốc độ bù tương đối nhau được cân bằng bởi tốc độ bù chậm hơn hoặc tốc độ bù không ( zero) như đã chỉ ra trên Hình A.3 cũng đáp ứng yêu cầu cần đạt được điều kiện báo cháy trong 6,4 h hoặc ít hơn. Trong trường hợp này, tốc độ bù lớn nhất chỉ được giới hạn bởi các yêu cầu của các đám cháy thử. CHÚ D Ẫ N: X thời gian t, được biểu thị bằng giờ Y ngưỡng báo cháy có liên quan tới A sr,u 1 ng ưỡ ng báo cháy được bù ở t ốc độ cao c ó phạm vi được gi ới hạn 2 tín hiệu ra của bộ cảm bi ế n, 0.25 A sr,u tr ê n giờ Hình A.3 - Sự bù ở tốc độ cao, có phạm vi đ ược giới hạn A. 5 Tránh vùng không tuyến tính A. 5.1 Các yêu cầu của 5.7 cho phép tự do xem xét các biện pháp bù cho các thay đổi chậm trong độ nhạy của đầu báo cháy. Tuy nhiên có thể nhận thấy rằng trong một đầu báo cháy thực, phạm vi trên đó tín hiệu ra của bộ cảm biến có quan hệ tuyến t í nh với khói (hoặc yếu tố kích thích khác tương đương với khói) là có giới hạn. Nếu phạm vi bù đưa tín hiệu ra của bộ cảm biến vào trong vùng kh ô ng tuyến tính này th ì độ nhạy của đầu báo cháy có thể suy giảm tới mức không thể chấp nhận được. A. 5.2 Để làm v í dụ, có thể xem xét một đầu cháy có đặc tính truyền t ín hiệu được ch ỉ ra trên Hình A.4, trong đó cả hai tr ụ c được biểu thị dưới dạng giá trị ngưỡng kích hoạt, A sr,u . Tính không tuyến tính của đường đặc tính làm cho độ nhạy hiệu dụng giảm đi ở các giá tr ị cao hơn của yếu tố kích thích. Trong trường hợp n à y, quá trình bù nên được giới hạn tới giá trị nhỏ hơn 1,1 x A sr,u tới 1,7 x A sr,u . Việc giảm đi này của độ nhạy bởi hệ số 1,6 là lớn nhất mà điều 5.7 cho phép. CHÚ D Ẫ N: X y ế u tố k ích thích Y tín hiệu ra Hình A.4 - Ví dụ về đường đ ặc tính truyền tín hiệu không tuyến tính Phụ lục B (Quy định) Giá đo giá trị ngưỡng kích hoạt B. 1 Đặc tính kỹ thuật của các bộ suy giảm B. 1.1 Để mô phỏng ảnh hưởng của khói đến đầu báo cháy, phải đạt được độ suy giảm bằng cách che tối với một bộ lọc đã được nhà sản xuất đầu báo cháy chấp thuận. Bộ lọc phải được đặt sao cho c ó thể che tối hoàn toàn đường đi của chùm tia sáng quang và phải được đặt để tối ưu hóa khả năng lặp lại của phép đo giá trị độ nhạy. B. 1.2 Bộ lọc phải được định vị càng gần với máy thu càng tốt theo thỏa thuận với nhà sản xuất. Khi không thích hợp với một số cách gá đặt các đầu báo cháy và không t hực hiện được ch ỉ che tối máy thu ( ví dụ: đối với một đầu báo cháy có máy phát và m á y thu kết hợp với nhau), bộ lọc có thể che cả máy phát và máy thu. B. 1.3 Các bộ l ọ c được sử dụng ph ả i có độ nhạy phổ thích hợp và xác định trên các dải bước sóng mà đầu báo cháy đã sử dụng. Độ che tối của bộ lọc phải được xác định ở bước sóng ch í nh mà đầu báo cháy đã sử dụng. CHÚ THÍCH: Độ nhạy ph ổ của các bộ lọc nên được thỏa thuận với nhà sản xuất. Trong hầu hết các trường hợp sẽ sử dụng các bộ lọc có mật độ trung tính. Bảng B.1 - Độ phân giải nhỏ nhất cho các bộ suy giảm mật độ quang Độ che tối của bộ suy giảm dB Độ phân giải nhỏ nhất dB nhỏ hơn 1,0 0,1 1,0 đến <> 0,2 2,0 đến <> 0,3 4,0 đến <> 0,4 lớn hơn 6,0 1 , 0 B. 2 Giá đo K í ch thước tính bằng milimet CHÚ D Ẫ N: 1. Máy thu hoặc máy thu phát 2. Bộ lọc 3. Trục của chùm tia sáng 4. Máy phá t hoặc gương phản xạ 5. Điều ch ỉ nh khoảng cách 6. Điều chỉnh chi ề u cao 7. Giá đỡ h chi ề u cao c ủ a t rục quang t í nh từ giá đỡ Hình B.1 - Bố trí giá đo quang học Phụ lục C (Quy định) Phòng thử đám cháy K í ch thướ c t í nh bằng m é t CHÚ D Ẫ N: 1. Máy phát hoặc m á y thu phát 2. Máy t hu hoặc gương phản xạ 3. Vị trí đám cháy thử 4. Các dụng cụ đo a kho ả ng cách ly lớn nhất H ì nh C.1 - Hình chiếu bằng của các đầu báo cháy, vị trí của đám cháy và các dụng cụ đo C. 1 Các mẫu thử phải được lắp đặt sao cho trục quang cách trần phòng thử một khoảng do nhà sản xuất quy định. C. 2 Buồng đo ion hóa (MIC), đầu dò nhiệt độ và bộ phận đo của kh í cụ đo phải được bố trí trên đ ỉ nh trần. C. 3 Buồng đo ion hóa và các chi tiết cơ khí của khí cụ đo độ tối phải cách nhau tối thiểu là 100 mm, được đo tới các cạnh gần nhất. Kích thước tính bằng mét CHÚ D Ẫ N: 1 Trần Hình C.2 - Các vị trí lắp đặt cho các dụng cụ đ o Phụ lục D (Quy định) Đám cháy nhiệt phân âm ỉ của gỗ (TF2) D.1 Nhiên liệu Nhiên liệu gồm có khoảng 10 que gỗ sồi khô, mỗi que có các kích thước 75 mm x 25 mm x 20 mm. D.2 Ổ n định hóa Sấy khô các que gỗ trong một lò s ấ y để đạt được độ ẩm xấp x ỉ 5%. D.3 Chuẩn bị Nếu cần thiết, vận chuyển các que gỗ từ lò sấy trong một túi chất dẻo kín và m ở t ú i ngay khi đặt các que gỗ vào đ ồ gá thử. D. 4 Tấm đốt nóng D. 4.1 Tấm đốt nóng phải c ó đường kính 220 mm, bề mặt t ấ m có tám rãnh đồng tâm, với kho ả ng cách giữa các rãnh là 3 mm. Mỗi rãnh phải có độ sâu 2 mm và chiều rộng 5 mm, rãnh ngoài cùng cách mép t ấ m 4 mm. Tấm đốt nóng phải có công suất khoảng 2 kW. D. 4.2 Nhiệt độ của t ấ m đốt nóng phải được đo bằng một cảm biến được gắn vào rãnh thứ năm, được tính từ mép tấm đốt nóng, và được kẹp chặt để có sự tiếp xúc tốt với nhiệt. D. 5 Sắp xếp các que gỗ Các que gỗ phải được sắp xếp hướng theo bán kính trên bề mặt có rãnh của tấm đố t nóng với mặt có kích thước 20 mm tiếp xúc với bề mặt của tấm đốt nóng sao cho đầu dò nhiệt độ nằm giữa các que gỗ và không b ị che phủ đi như ch ỉ dẫn trên Hình D.1. D.6 Tốc độ nung nóng Tấm đốt nóng phải được cung cấp điện sao cho độ tăng nhiệt độ so với nhiệt độ xung quanh tới 600 °C trong khoảng thời gian xấp xỉ 11 min và duy t rì nhiệt độ này trong thời gian thử. D. 7 Tiêu chí hiệu lực của phép thử Không xảy ra sự bốc cháy trước khi đạt đến điều kiện kết thúc phép thử. Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các vùng có các đường gạch chéo đã ch ỉ ra trên các H ì nh D.2 và D.3. Đó là 1,23 < y="">< 2,05="" và="" 570="" s="">< t="">< 840="" s="" tại="" điều="" kiện="" kết="" thúc="" phép="" thử=""> E = 2 dB/m. CHÚ DẴN: 1 T ấ m đốt nóng c ó rãnh 2 Cảm biến nhiệt độ 3 Các q u e gỗ Hình D.1 - Sắp xếp các que gỗ trên tấm đ ốt nóng Hình D.2 - Các giới hạn cho m đối với y, đám cháy TF2 Hình D.3 - Các giới hạn cho m đối với thời gian t, đám cháy TF2 D .8 Các thay đổi Có thể thay đổi số lượng các que gỗ, tốc độ tăng nhiệt độ của tấm đốt nóng và mức độ ổn định hóa của gỗ để đám cháy T hử duy trì được trong phạm vi các giới hạn của các đường cong prô f in, D. 9 Điều kiện kết thúc phép thử Điều kiện kết thúc phép thử m E phải là khi m E = 2 dB/m hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn đi ề u kiện nào xảy ra sớm hơn. Phụ lục E (Quy định) Đám cháy âm ỉ phát sáng của sợi bông (TF3) E. 1 Nhiên liệu Nhiên liệu gồm có khoảng 90 d ả i b ấ c bằng sợi bông tết lại, mỗi dài có chiều dài khoảng 80 cm và khối lượng xấp xỉ 3 g. E. 2 Ổ n định hóa Giặt sạch và sấy khô các d ả i bấc nếu chúng có lớp phủ bảo vệ. Bảo quản các sợi bấc trong môi trường có độ ẩm không lớn hơn 50% trước khi được đốt cháy. E. 3 Sắp x ế p các dải bấc bằng sợi bông Các dải bấc phải được kẹp chặt vào một vòng có đường kính khoảng 10 cm và được treo phía trên cách một tấm không đốt cháy được khoảng 1 m như đã chỉ ra tr ê n H ìn h E.1. Kích t hước t í nh b ằ ng met Hình E.1 - Sắp xếp các dải bấc bằng sợi bông E. 4 Đốt cháy Đầu mút bên dưới của mỗi dải bấc phải được đốt cháy bằng diêm hoặc mỏ đốt sao cho các dải bấc liên tục phát sáng. Bất cứ sự bốc cháy nào cũng phải được dập tắt ngay. Thời gian thử phải bắt đầu khi tất cả các dải bấc đều phát sáng. E. 5 Tiêu chí hiệu lực của phép thử Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, n ằ m trong các vùng có các đường gạch chéo đã chỉ ra trên các Hình E.2 và E.3. Đó là 3,2 < y="">< 5,33="" và="" 280="" s=""> t < 750="" s="" tại="" điều="" kiện="" kết="" thúc="" phép="" thử=""> E = 2 dB/m. Hình E.2 - Các giới hạn cho m đối với y, đám cháy TF3 Hình E.3 - Các gi ớ i hạn cho m đối với thời gian t, đám cháy TF3 E. 6 Điều kiện kết thúc phép thử Điều kiện kết thúc phép thử m E phải là, khi m = 2 dB/m hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn điều kiện nào xảy ra sớm h ơn. Phụ lục F (Quy định) Đám cháy chất dẻo (polyurethane) bốc cháy (TF4) F. 1 Nhiên liệu Nhiên liệu thường l à ba t ấ m bọt polyurethane mềm, không có các chất phụ gia kìm hãm cháy, có khối l ượ ng ri ê ng khoảng 20 kg/m 3 và các kích thước xấp xỉ 50 cm x 50 cm x 2 cm. Tuy nhiên, số lượng chính xác của nhiên liệu có thể được điều ch ỉ nh để thu được phép thử có hiệu lực. F. 2 Ổ n định hóa Giữ các tấm nhiên liệu ở độ ẩ m không vượt quá 50% trong thời gian tối thiểu là 48 h trước khi thử. F. 3 Sắp xếp các tấm nh i ên liệu Các tấm nhiên liệu được đặt chồng lên nhau trên mộ t đế được làm bằng lá nhôm có các cạnh được gấp lên đ ể tạo thành một chi tiết khay. F. 4 Đốt cháy Đối cháy bằng diêm hoặc tia l ử a. Đốt cháy các tấm nhiên liệu tại một góc của tấm ở dưới cùng, tuy nhiên vị trí chính xác được đốt cháy có thể được đi ều chỉnh để thu được phép thử có hiệu lực. C ó thể sử dụng một lượng nhỏ vật liệu đốt cháy sạch (v í dụ, 5 cm 3 cồn metyl hóa) để hỗ trợ cho đốt cháy. F. 5 Tiêu chí hiệu lực của phép thử Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các vùng có các đường gạch chéo như đã chỉ ra trên các H ì nh F.1 và F.2. Đ ó là 1,27 dB/m < m="">< 1,73="" db/m="" và="" 140="" s="">< t="">< 180="" s="" tại="" điều="" kiện="" kết="" thúc="" phép="" thử=""> E = 6. Hình F.1 - Các giới hạn cho m đối với y, Đám cháy TF4 Hình F.2 - Các giới hạn cho m đối với thời gian t, Đám cháy TF4 F. 6 Điều kiện kết thúc phép thử Điều kiện kết thúc phép thử y E phải là, khi y = 6 hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn điều kiện xảy ra sớm hơn. Phụ lục G (Quy định) Đám cháy chất lỏng (n-heptan) bốc cháy (TF5) G. 1 Nhiên liệu Nhiên liệu thường là khoảng 650 g hỗn hợp của n-heptan (độ tinh khiết ≥ 99%) với khoảng 3% toluene (độ tinh khiết ≥ 99%) theo thể tích, số lượng chính xác của nhiên liệu thử có thể được thay đổi để thu được các phép thử có hiệu lực. G. 2 Bố trí nhiên liệu thử Đốt cháy hỗn hợp heptan/toluene trong một khay mỏng bằng thép có các kích thước x ấ p x ỉ 330 mm x 330 mm x 50 mm. G. 3 Đốt cháy Đốt cháy bằng ngọn l ử a hoặc tia lửa. G. 4 Tiêu chí hiệu lực của phép thử Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các vùng có các đường gạch chéo như đã ch ỉ ra trên các Hình G.1 và G.2. Đ ó là 0,92 dB/m < m="">< 1,24="" db/m="" và="" 120="" s="">< t="">< 240="" s="" tại="" điều="" kiện="" kết="" thúc="" phép="" thử=""> E = 6. Hình G.1 - Các giới hạn cho m đối với y, Đám cháy TF5 H ì nh G.2 - Các giới hạn cho m đối với thời gian t, Đám cháy TF5 G. 6 Điều kiện kết thúc phép thử Điều kiện kết thúc phép thử y E phải là, khi y = 6 hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn điều kiện xảy ra sớm hơn. Phụ lục H (Quy định) Dụng cụ đo khói H.1 Khí cụ đo H.1.1 Ngưỡng kích hoạt của các thiết bị báo cháy sử dụng ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng truyền th ẳ ng được đặc trưng bởi ch ỉ số h ấ p thụ (môđun tắt) của son khí thử được đo trong vùng lân c ậ n của thiết bị báo cháy tại thời điểm thiết bị báo cháy phát ra một t í n hiệu báo cháy. H.1.2 Chỉ số hấp thụ được ký hiệu là m và được biểu thị bằng đêxiben trên met (dB/m). Ch ỉ số h ấ p thụ m được x á c định theo công thức (H1) (H.1) trong đó: d là khoảng cách, được biểu thị bằng met do ánh sáng đi qua trong son khí hoặc khói thử, từ nguồn ánh sáng tới máy thu ánh sáng đi qua; P o là công suất phát (bức) xạ thu được khi không có son khí hoặc khói thử; P là công suất phát (bức) xạ thu được khi với son khí và kh ó i thử. H. 1.3 Đối với t ấ t c ả các nồng độ của son khí hoặc khói tương đương với nồng độ suy giảm đến 2 dB/m, sai số đo của khí cụ đo độ tối không được vượt quá 0,02 dB/m + 5 % độ suy gi ả m đo được của nồng độ son kh í hoặc nồng độ khói. H. 1.4 Hệ th ố ng quang học phải được bố trí sao cho bất cứ ánh sáng nào bị tán xạ lớn hơn 3° bởi son khí hoặc khói thử sẽ được phát hiện ánh sáng b ỏ qua: C ô ng suất bức xạ hiệu dụng của chùm tia sáng phải là - Í t nhất là 50% trong dải bước sóng từ 800 nm đến 950 nm, - Không lớn hơn 1% trong d ả i bước sóng dưới 800 nm, - Không lớn hơn 10% trong dải bước sóng trên 1050 nm, CHÚ TH Í CH: Công suất bức xạ hiệu dụng trong m ỗ i dải bước sóng l à tích số của c ô ng suất do ngu ồ n sáng phát ra, mức t ruyền của đường quang đo trong không kh í sạch và độ nhạy của máy thu t rong dải bước s ó ng này. H. 2 Buồng đo ion hóa (MIC) H. 2.1 Quy định chung Ngưỡng kích hoạt của các thiết bị báo cháy sử dụng ion hóa được đặc trưng bằng một đại lượng không thứ nguyên y, đại lượng này thu được được từ sự thay đổi tương đối của d òng chảy trong buồng đo ion hóa, và đại lượng này có liên quan đến nồng độ hạt của son khí thử được đo trong vùng lân cận của thiết b ị báo cháy tại thời điểm phát sinh trạng thái báo cháy. H. 2.2 Phương pháp vận hành và kết cấu c ơ b ả n H. 2.2.1 Kết cấu cơ khí của buồng đo ion hóa được cho trong Phụ lục J. H. 2.2.2 Thiết bị đo gồm có một buồng đo, một bộ khuếch đại điện tử và phương pháp hút liên tục trong một mẫu thử của son khí hoặc khói được đo. H. 2.2.3 Nguyên lý vận hành của buồng đo ion hóa được ch ỉ dẫn trên H ì nh H1. Buồng đo chứa một thể tích đo và một phương tiện thích hợp để hút không khí được lấy mẫu vào và cho không khí được lấy mẫu này đi qua thể tích đo sao cho các hạt son khí/khói khuếch tán trong thể tích này. Sự khuếch tán này phải bảo đảm sao cho dòng ion trong thể tích đo không bị nhiễu loạn bởi các chuyển động của không khí. H. 2.2.4 Không khí bên trong thể tích đo được ion hóa bởi bức xạ anpha từ một nguồn phóng xạ amêrixi sao cho tạo ra một dòng ion lưỡng cực khi đặt một điện áp vào giữa các điện cực. Dòng ion này chịu tác động của các hạt son khí hoặc khói. Tỷ số giữa dòng điện trong buồng không có son khí hoặc nồng độ khói. Như vậy, đại lượng không có thứ nguyên y gần như tỷ lệ với nồng độ hạt đối với một loại son kh í hoặc khói ri ê ng được sử dụng như một số đo giá trị ngưỡng kích hoạt cho các đầu báo cháy khói khi sử dụng ion hóa. H. 2.2.5 Buồng đo ph ả i có kích thước và được vận hành trên cơ sở áp dụng công thức H.2. V à (H.2) Trong đó: I 0 là dòng ion trong không khí của buồng đo không có son khí hoặc khói thử; I là dòng ion trong không khí của bu ồ ng có son khí hoặc khỏi thử; η là hằng số của buồng; Z là nồng độ hạt tính bằng số lượng hạt trên met khối; là đường kính trung bình của hạt. CHÚ D ẪN: 1 mỏ hút 2 t ấ m lắp 3 v ò ng cách điện 4 đường vào của không khí/khói 5 lưới bên ngoài 6 lưới bên trong 7 các tia α 8 nguồn tia α 9 th ể tích đo 10 điện cực đo 11 vòng bảo vệ 12 vật liệu cách đ iện 13 màn gió 14 bộ phận điện lử Hình H.1 - Buồng đo ion hóa - Phương pháp vận hành Phụ lục I (Quy định) Thiết bị thử cho ánh sáng phân tán I.1 Lắp đặt I.1.1 Lắp đặt các bộ phận của đầu báo cháy trên hai giá đỡ cứng vững cách nhau theo chiều dọc một khoảng (10 ± 1) m hoặc cách nhau một khoảng cách ly lớn nhất của đầu báo cháy nếu nhỏ hơn 10 m (xem H Ì nh 1.1). I.1.2 Nếu khoảng cách ly lớn nhất do nhà sản xuất quy định lớn hơn 10m, cần mô phỏng khoảng cách ly lớn nhất bằng cách sử dụng các bộ suy giảm. Các bộ suy giảm được sử dụng không được ảnh hưởng đến độ nhạy của đầu báo cháy đối với ánh sáng phân tán. I.1.3 Phải lưu ý đến các mối nối đ iện cho các đèn huỳnh quang và các thiết bị phụ t rợ để tránh sự nhiễu điện đối với hệ thống phát hiện. I.2 Nguồn ánh sáng I.2.1 Nguồn ánh sáng phải gồm có a. Bảy đèn sợi đốt von f ram công suất 100 W giống nhau có nhiệt độ màu xấp x ỉ 2900 K; b. Sáu đèn ống huỳnh quang công suất 36 W giống nhau có chiều dài 1,2 m và nhiệt độ màu x ấ p x ỉ 6500 K (ánh sáng ban ngày); hoặc c. Sáu đèn ống huỳnh quang công suất 36 W giống nhau có chiều dài 1,2 m và nhiệt độ màu xấp x ỉ 5000 K. I.2.2 Các đ è n sợ i đốt phải có dạng quả l ê có vỏ che bằng th ủ y tinh trong suốt và phải phù hợp với TCVN 7592 (IEC 60064). I.2.3 Các đèn huỳnh quang phải phù hợp với TCVN 7670 (IEC 60081). I.2.4 Để đạt được sự t ỏ a sáng ổn định, các đèn huỳnh quang phải được hóa già trong 100 h trước khi sử dụng và được loại b ỏ sau 2000 h. I.2.5 Nguồn ánh s á ng phải được cấp điện bằng d ò ng điện xoay chiều tần số 50 Hz. K í ch thước t í nh bằng centimet CHÚ D Ẫ N: 1 M á y phát h oặ c gương ph ả n xạ 2 Máy thu hoặc m á y thu - phát 3 Các đèn ống huỳnh quang (sáu) 4 Các đ è n s ợi đốt (bảy) 5 Trục quang 6 Đường tâm của chùm tia sáng quang Hình I .1 - Lắp đặt thiết bị cho thử ánh sáng phân tán Phụ lục J (Tham khảo) Thông tin về kết cấu của buồng đo ion hóa J.1 Quy định chung Kết cấu cơ khí của buồng do ion hóa 1) được ch ỉ dẫn trên Hình J.1. Các kích thước quan trọng về mặt chức năng được cho cùng với dung sai của chúng. Nội dung chi tiết về các chi tiết khác của thiết bị được cho trong Bảng J.1. J.2 Dữ liệu kỹ thuật a) Nguồn bức xạ Ch ấ t đồng vị: americi 241 Am - Hoạt tính: (130±6 , 5)kBq - Năng lượng trung bình: ( 4,5 ± 0,255) MeV - Cấu trúc cơ học: Amerixi oxit được đưa vào trong vàng giữa hai lớp vàng, được ph ủ bằng một hợp kim vàng cứng. Nguồn có dạng một đĩa tròn với đường kính 27 mm được lắp trên giá đỡ sao cho không tiếp cận được các lưỡi cắt. b) Buồng ion hóa Tr ở kháng của buồng (nghĩa là số nghịch đảo của độ dốc đường đặc tính dòng điện đối với điện áp của buồng ở trong vùng tuyến tính của nó ở đó dòng điện của buồng ≤ 100 pA) phải là (1,9 ± 0,095) x 10 11 Ω, khi được đo trong không khí không có son khí và khói ở các điều kiện sau: - Áp suất: (101,3 ± 1)kPa; - Nhiệt độ: (25 ± 2) °C; - Độ ẩ m tương đối: (55 + 20) %; Với điện áp của v ù ng bảo vệ trong khoảng ± 0,1 V của điện áp điện á p điện cực đo. c) Bộ khuếch đ ại do dòng điện Buồng đo ion hóa điện vận hành theo sơ đồ được ch ỉ ra trên Hình J.2 với điện áp cấp điện sao cho dòng điện trong buồng giữa các đ iện cực đo là 100 pA trong không khí không có son khí hoặc khói. Tr ở kháng đầu vào của thiết bị đo dòng điện phải 10 9 Ω . d) Hệ thống hút Hệ thống hút phải hút không khí qua thiết bị ở lưu lượng liên tục ổn định ( 30 ± 3) l/min tại áp suất khí quyển. K í ch thước tính bằng milim e t CHÚ THÍCH 1: Về danh mục và cá c chi tiết, xem Bảng J.1. CHÚ THÍCH 2: Các k í ch thước không chỉ d ẫn dung sai là các k í ch thước được khuy ế n nghị. Hình J.1 - Kết cấu cơ khí của buồng đo i on hóa CHÚ D Ẫ N: 1 điện áp cung cấp 2 điện cực đo 3 vòng b ả o vệ 4 bộ khuếch đại đo dòng điện 5 điện á p ra t ỷ l ệ với dòng điện của buồng 6 tr ở kháng đầu vào, Z in <> 9 Ω Hình J.2 - Buồng đo ion hóa - Sơ đồ vận hành Bảng J.1 - B ả n kê các chi tiết của buồng đo ion hóa S ố viện dẫn Tên chi tiết S ố lượng Kích thước, đặc điểm Vật liệu 1 vòng cách điện 1 - pol i amit 2 đui cắm nhiều cực 1 10 cực - 3 đầu ra của điện cực đo 1 tới nguồn cấp điện cho buồng - 4 đầu ra của điện cực đo 1 tới bộ khuếch đại hoặc thiết bị đo dòng điện - 5 m ỏ (vôi) hút 1 - - 6 bạc dẫn hướng cho đui c ắ m 4 - poliamit 7 thân 1 - nhôm 8 t ấ m cách điện 1 - polycacbonat 9 vòng chắn bảo vệ 1 - thép không gì 10 điện cực đo 1 - thép không gỉ 11 t ấ m lắp 1 - nh ô m 12 vít kẹp chặt có đai ốc xẻ rãnh 3 M3 đồng mạ niken 13 nắp 1 sáu lỗ h ở thép không gỉ 14 lưới bên ngoài 1 dây đường k í nh 0,2 mm, chiều rộng b ê n trong của mắt lưới 0,8 mm thép không gỉ 15 lưới bên trong 1 dây đường kính 0,4 mm, chiều rộng bên trong c ủ a mắt lưới 1,6 mm thép không g ỉ 16 tấm chắn gió 1 - thép không g ỉ 17 vòng trung gian 1 có 72 lỗ cách đều nhau, mỗi lỗ có đường kính 2 mm - 18 vòng có ren 1 - đồng mạ niken 19 giá đỡ nguồn phát xạ 1 - đồng mạ niken 20 nguồn 24 1 Am 1 đường kính 27 mm xem J.2a) 21 các lỗ trên chu vi 6 - - 1) Buồng đo ion h ó a được mô tả đ ầ y đủ trong "Investigation of ionization chamber for reference measurements of smoke dens i ty " của M . Av l und do DELTA electronics xu ất b ả n, Venlighedse j 4DK - 2970 Hørsholm, Denmark.