TCVN5926-1:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5926-1:2007 (IEC 60269-1 : 2005) về cầu chảy hạ áp - Phần 1: Yêu cầu chung TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5926-1 : 2007 CẦU CHẢY HẠ ÁP – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Low-voltage fuses - Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 5926-1 : 2007 thay thế cho TCVN 5926 -1995 (IEC 269-1); TCVN 5926-1 : 2007 hoàn toàn tương đương v ới tiêu chuẩn IEC 60269-1 : 2005 (IEC 60269-1:1998 with amendment 1: 2005); TCVN 5926-1 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy đi ện và khí cụ đi ện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩ n Đo lư ờng Chấ t lư ợ ng đ ề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦU CHẢY HẠ ÁP –PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Low-voltage fuses - Part 1: General requirements 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cầu chảy có lắp dây chảy hạn chế dòng đi ệ n đư ợc bọc kín, có khả năng c ắ t danh đ ịnh không nhỏ hơn 6 kA, đư ợc thiết kế đ ể bảo vệ mạ ch đi ện xoay chiều tần số công nghiệ p, có đi ệ n áp danh nghĩa không vư ợt quá 1 000 V hoặc mạ ch đi ện một chiề u có đi ệ n áp danh nghĩa không vư ợt quá 1 500 V. Các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩ n này đ ề cậ p đ ến các yêu cầu bổ sung đ ối với các cầu chảy đư ợc thiết kế đ ể sử dụng hoặc ứng dụng trong các đi ều kiện cụ thể. Dây chả y đư ợc thiết kế là bộ phận của tổ hợ p đóng c ắt - cầu chảy theo IEC 60947-3 cũng cần tuân thủ các yêu cầu dư ớ i đây. CHÚ THÍCH 1: Đ ối với dây chảy "a", nội dung chi tiết về tính năng (xem 2.2.4) trong mạ ch đi ện một chiều cần có thỏa thuận giữa ngư ời sử dụng và nhà chế tạo. CHÚ THlCH 2: Việc sử a đ ổi và bổ sung các yêu cầu của tiêu chuẩ n này đ ối với các loại cầu chảy nhấ t đ ịnh dùng trong các ứng dụ ng đ ặc biệt - ví dụ như cầu chảy dùng cho máy cán hoặc cho các mạch tần số cao - nếu cần, sẽ đư ợ c đ ề cập trong các tiêu chuẩn riêng. CHÚ THÍCH 3: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cầu chảy cỡ nhỏ đ ề cập trong IEC 60127. Mụ c đích c ủa tiêu chuẩn này nhằm thiết lậ p các đ ặc tính của cầu chảy hoặc các bộ phận của cầu chảy (như đ ế, ống cầu chảy, dây chảy) theo cách mà cầu chảy có thể đư ợc thay thế bằng cầu chảy hoặc các bộ phận của cầu chảy khác có cùng đặc tính vớ i đi ều kiện là chúng có khả năng l ắp lẫn về mặ t kích thư ớc. Với mụ c đích đó, ti êu chuẩ n này đ ặc biệ t quan tâm đ ến: - các đ ặ c tính sau đ ây của cầu chảy: a) các giá trị danh đ ịnh; b) cách đi ện; c) đ ộ tăng nhi ệt trong làm việc bình th ư ờng; d) tiêu tán và tiếp nhận công suất; e) đ ặc tính thời gian-dòng đi ện; f) khả năng c ắt; g) đ ặc tính dòng đ iện cắ t và đ ặc tính l 2 t. - thử nghiệ m đi ển hình đ ể kiể m tra các đ ặc tính của cầu chảy; - ghi nhãn cầu chảy. 1.2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫ n dư ớ i đây r ất cần thiế t đ ể áp dụng tiêu chuẩ n này. Đ ối với các tài liệ u ghi năm ban hành th ì áp dụng các bả n đư ợ c nêu. Đ ối với các tài liệ u không ghi năm ban hành th ì áp dụng xuất bản mới nhất (kể cả các sử a đ ổi). IEC 60038 : 1983, IEC Standard voltages (Đi ện áp tiêu chuẩn IEC) IEC 60050(441) : 1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses (Từ vựng kỹ thuậ t đi ện quốc tế (IEV) - Chương 441: Thi ết bị đóng c ắt, điều khiển và cầu chảy) IEC 60127, Cartridge fuse-links for miniature fuses (ống dây chảy dùng cho cầu chảy cỡ nhỏ) IEC 60269-2 : 1986, Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) (Cầu chảy hạ áp - Phần 2: Yêu cầu bổ sung đ ối với cầu chảy do ngư ời đư ợc uỷ quyền sử dụng (cầu chảy chủ yếu dùng trong công nghiệp)) IEC 60364-3 : 1993, Electrical installations of buildings - Part 3: Assessment of general characteristics (Hệ thống lắ p đ ặ t đi ện của các tòa nhà – Phầ n 3: Đánh giá các đ ặc tính chung) IEC 60364-5-52 : 2001, Electrical installations of buildings - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems (Hệ thống lắ p đ ặ t đi ện của các tòa nhà - Phần 5-52: Lựa chọn và lắ p đ ặt thiết bị đi ện - Hệ thố ng đi dây) IEC 60417 : 1973, Graphical symbols for use on equipment - Index, survey and compilation of the single sheets (Ký hiệu bằng hình vẽ trên thiết bị - Chỉ mục, khảo sát và biên soạn tờ rời) IEC 60529 : 1989, Degrees of protection provided by enclosures (Code IP) (Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)) IEC 60584-1 ; 1995, Thermocouples - Part 1: Reference tables (Nhiệt ngẫu - Phần 1: Bảng tham chiếu) lEC 60617 (tất cả các phần) [DB] 1 Graphical symbols for diagrams (Ký hiệu bằng hình vẽ trên s ơ đ ồ đi ện) IEC 60664-1 : 2002, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests (Phối hợ p cách đi ện dùng cho thiết bị trong hệ thố ng đi ện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm) IEC 60695-2-1/0 :1994, Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 0: Glow-wire test methods - General (Thử nghiệm nguy hiểm cháy - Phần 2: Phương pháp th ử nghiệm - Mục 1/tờ 0; Phương pháp thử nghiệm sợ i dây nóng đ ỏ - Qui đ ịnh chung) IEC 60695-2-1/1 : 1994, Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 1: Glow-wire end- product test and guidance (Thử nghiệm nguy hiểm cháy – Phầ n 2: Phương pháp th ử nghiệm - Mục 1/tờ 1: Thử nghiệm thành phẩm sợ i dây nóng đ ỏ và hư ớng dẫn) IEC 60695-2-1/2 : 1994, Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 2: Glow-wire flammability test on materials (Thử nghiệm nguy hiểm cháy - Phầ n 2: Phươn g pháp thử nghiệm - Mục 1/tờ 2: Thử nghiệm khả năng cháy b ằng sợ i dây nóng đ ỏ trên vật liệu) IEC 60695-2-1/3 : 1994, Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 3: Glow-wire ignitability test on materials (Thử nghiệm rủi ro cháy - Phầ n 2: Phương pháp th ử nghiệm - Mục 1/tờ 3: Thử nghiệm khả năng b ắt lửa bằng sợi dâ y nóng đ ỏ trên vật liệu) IEC 60947-3 : 1998, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch- disconnectors and fuse-combination units (Thiết bị đóng c ắ t và đi ều khiển hạ áp – Phần 3: Thiết bị đóng c ắt, dao cách ly và khối tổ hợp cầu chảy) ISO 3 :1973, Preferred numbers - Series of preferred numbers (Số ưu tiên - D ãy số ưu tiên) ISO 478 : 1974, Paper - Untrimmed stock sizes for the ISO-A series - ISO primary range (Giấy - Cỡ gốc không xén đ ối với dãy ISO-A - Dãy ISO chính) ISO 593 : 1974, Paper - Untrimmed stock size for the ISO-A series - ISO supplementary range (Giấy - Cỡ gố c không xén đ ối với dãy ISO-A - Dãy ISO bổ sung) ISO 4046 : 1978, Paper, board, pulp and related terms - Vocabulary - Bilingual edition (Giấy, bìa, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng) 2. Thuật ngữ và đ ịnh nghĩa CHÚ THÍCH: Đ ối vớ i các đ ịnh nghĩa chu ng liên quan đ ến cầu chảy, xem thêm IEC 60050-441. Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và đ ịnh nghĩa sau: 2.1. Cầu chảy và các bộ phận hợp thành 2.1.1. Cầu chảy (fuse) thiết bị mà do nóng chảy một hoặc nhiều bộ phận hợ p thành đư ợc thiết kế đ ặc biệ t đ ể làm hở mạ ch đi ện có lắp thiết bị này, nhờ đó ng ắ t đ òng đi ệ n khi vư ợt quá giá trị cho trư ớc trong thời gian thích hợp. Cầu chảy bao gồm toàn bộ các bộ phận tạo thành thiết bị hoàn chỉnh [IEV 441-18-01] 2.1.2. giá đ ỡ cầu chảy (fuse-holder) tổ hợp củ a đ ế cầu chảy vớt ống cầu chảy CHÚ THÍCH: Trang tiêu chuẩn này, khi sử dụng thuật ngữ "giá đ ỡ cầu chảy", thuật ngữ này bao gồm cả đ ế cầu chảy và/ hoặc ống cầu chảy, nếu không nhất thiết phải phân biệt rõ ràng. (IEV 441-18-14] 2.1.2.1. đế cầu chảy (fuse-base) bộ phận cố đ ịnh của cầu chảy có các cực tiế p xúc và các đ ầu nối [IEV441-18-02] CHÚ THÍCH: Trong trư ờng hợp thích hợp, nắm đư ợc coi là bộ phận củ a đ ế cầu chảy. 2.1.2.2 ống cầu chảy (fuse-carrier) bộ phậ n tháo ra đư ợc của cầu chảy , đư ợc thiết kế đ ể mang dây chảy [IEV 441-18-13] 2.1.3 dây chảy (fuse-link) bộ phận của cầu chảy gồm (các) phần tử chả y đư ợc thiết kế đ ể thay thế sau khi cầu chảy tác đ ộng [IEV 441-18-09] 2.1.4 cực tiếp xúc của cầu chảy (fuse-contact) hai hoặc nhiều bộ phận dẫ n đi ệ n-đư ợc thiết kế đ ể đảm bảo tính liên tục của mạ ch đi ện giữa dây chả y và giá đ ỡ cầu chảy tương ứng 2.1.5 phần tử chảy (fuse-element) bộ phận của dây chả y đư ợc thiết kế đ ể chả y dư ới tác dụng của dòng đi ệ n vư ợt quá giá trị nhấ t đ ịnh trong một thời gian nhấ t đ ịnh [IEV 441-18-08] CHÚ THÍCH: Dây chảy có thể gồm nhiều phần tử chảy nối song song 2.1.6 cơ c ấu chỉ thị (indicating device / indicator) bộ phận của cầu chảy chỉ ra cầu chảy đ ã tác đ ộ ng hay chưa [IEV 441-18-17] 2.1.7 c ơ cấ u đ ập (striker) c ơ cấ u cơ khí t ạo thành bộ phận của dây chảy, khi cầu chảy tác đ ộng thì c ơ cấu này giải phóng năng luợ ng đ ể tác đ ộng một khí cụ khác hoặ c cơ c ấu chỉ thị hoặ c đ ể khoá liên đ ộng [IEV 441-18-18] 2.1.8 đầu nối (terminal) bộ phận dẫn của cầu chảy dùng đ ể nố i đi ện với mạ ch đi ện bên ngoài CHÚ THÍCH: Đ ầu nối có thể phân biệt theo loại mạ ch đi ện thích hợ p cho đ ầu nối (ví dụ đ ầu nối chính, đ ầu nố i đ ất. v.v..) và theo thiết kế của chúng (ví dụ đ ầu nối kiểu bắt ren, đ ầu nối kiểu cắm, v.v..). 2.1.9. dây chảy giả (dummy fuse-link) dây chảy thử nghiệm có tiêu tán công suấ t và kích thư ớ c xác đ ịnh 2.1.10. trang bị thử nghiệm (test rig) đ ế cầu chảy sử dụng cho một thử nghiệ m đư ợc ấ n đ ịnh 2.1.11. chi tiế t căn chu ẩn (gauge-piece) phần bổ sung củ a đ ế cầu chả y đư ợc thiết kế đ ể có đư ợc mứ c đ ộ không lắp lẫ n đư ợc 2.2. Thuật ngữ chung 2.2.1. dây chảy bọc kín (enclosed fuse-link) dây chả y trong đó (các) ph ần tử chả y đư ợc bọc kín hoàn toàn, sao cho trong quá trình hoạ t đ ộng trong phạm vi thông số đ ặc tr ư ng của nó thì không thể gây ra ả nh hư ởng có hạ i đ ến bên ngoài, ví dụ do phát sinh hồ quang, giải phóng khí hoặc phụt ra ngọn lửa hoặc bắn ra các hạt kim loại [IEV 441-18-12] 2.2.2 dây chảy giới hạn dòng đi ện (current-limiting fuse-link) dây chảy mà trong quá trình tác đ ộng và nhờ vào tá c đ ộng của nó trong dải dòng đi ệ n qui đ ịnh, mà dòng đi ệ n đư ợc giới hạ n đ ến giá trị nhỏ hơn đáng k ể so với giá trị đ ỉnh của dò ng đi ện kỳ vọng [IEV 441-18-10] 2.2.3 dây chảy “g’’ (“g” fuse-link) (dây chảy có khả n ă ng cắt trên toàn dả i, trư ớ c đây g ọi là dây chảy mụ c đ ích chung) dây chảy giới hạn dòng đi ệ n, mà trong các đi ều kiệ n qui đ ịnh có khả năng c ắt tất cả các dòng đi ện gây chảy phần tử chảy không lớ n hơn kh ả năng c ắ t danh đ ịnh của nó 2.2.4. dây chảy "a” (“a" fuse-link) (dây chảy có khả năng c ắt trên một phần của dả i, trư ớ c đây g ọi là dây chảy dự phòng) dây chảy giới hạn dòng đi ệ n, mà trong các đi ều kiệ n qui đ ịnh có khả năng c ắt tất cả các dòng đi ện trong khoảng giữa dòng đi ện thấp nhất thể hiệ n trên đ ặc tính thời gian-dòng đi ệ n tác đ ộng (k 2 l n trên hình 2) và khả năng c ắ t danh đ ịnh của dây chảy CHÚ THÍCH: Dây chảy "a" th ư ờn g đư ợc sử dụ ng đ ể bảo vệ ngắn mạ ch. Trong trư ờng hợp có yêu cầu chống quá dòng giá trị nhỏ hơn k 2 l n theo hình 2, dây chả y đư ợc sử dụng kết hợp với thiết bị đóng c ắt thích hợ p khác đư ợc thiết kế đ ể ngắt quá dòng giá trị nhỏ này. 2.2.5 nhiệ t đ ộ (temperatures) 2.2.5.1 nhiệ t đ ộ không khí xung quanh (ambient air temperature) T a nhiệ t đ ộ không khí xung quanh cầu chảy (cách cầu chảy hoặc vỏ bọc của cầu chảy, nếu có, khoảng 1 m) 2.2.5.2 nhiệ t đ ộ môi chất (fluid environment temperature) T a nhiệ t đ ộ của môi chất dùn g đ ể làm mát các bộ phận hợp thành của cầu chảy (cực tiếp xúc, đầu nối v.v..). Nếu các bộ phận hợp thành của cầu chảy nằm trong một vỏ kín, nhiệ t đ ộ môi chất là tổng của nhiệ t đ ộ không khí xung quanh T a , và đ ộ tăng nhi ệt D T e của chất bên trong khi tiếp xúc với các bộ phận hợp thành của cầu chảy (cực tiế p xúc, đ ầu nối V.V..) so với nhiệ t đ ộ xung quanh. Nếu không nằm trong vỏ kín thì thừa nhận T e bằng với T a 2.2.5.3 nhiệ t đ ộ của bộ phận hợp thành của cầu chảy (fuse-component temperature) T nhiệ t đ ộ T của bộ phận hợp thành của cầu chảy (cực tiế p xúc, đ ầu nối, v.v.,.) là nhiệ t đ ộ của các bộ phận liên quan 2.2.6 bảo vệ chọn lọc đối với quá dòng (overcurrent discrimination) sự phối hợ p các đ ặc tính liên quan của hai hay nhiều thiết bị bảo vệ quá dòng, sao cho, khi xuất hiện quá dòng nằm trong giới hạ n qui đ ịnh, thiết bị đư ợc thiết kế đ ể tác đ ộng trong giới hạn này thì tác đ ộng, còn (các) thiết bị khác thì không tác đ ộng 2.2.7 hệ cầu chảy (fuse-system) họ các cầu chảy có cùng nguyên tắc thiết kế vật lý về hình dạng của dây chảy, kiểu tiếp xúc, v.v... 2.2.8 cỡ (size) tập hợ p các kích thư ớ c qui đ ịnh của cầu chảy trong một hệ cầu chảy. Mỗi cỡ riêng chứa một dải dòng đi ệ n danh đ ị nh cho trư ớc mà trong phạ m vi đ ó các kích thư ớ c qui đ ịnh của cầu chảy không thay đ ổi 2.2.9 loạt dây chả y đ ồng nhất (homogeneous series of fuse-links) loạt dây chảy trong một cỡ cho trư ớc mà giữa chúng chỉ sai lệch nhau ở đ ặ c tính nào đó trong m ột thử nghiệ m cho trư ớc, việc thử nghiệm của một hoặc một số các dây chảy cụ thể của loạ t đó có th ể lấy làm kết quả đ ại diện cho cả loạt dây chả y đ ồng nhất CHÚ THÍ CH: Các đ ặc tính mà dây chảy của một loạ t đ ồng nhất có thể sai lệch và nội dung chi tiết cần thử nghiệm các dây chả y này đư ợ c qui đ ịnh khi phối hợp với các thử nghiệm có liên quan (xem bảng 7B và 7C). [IEV 441-18-34, sử a đ ổi] 2.2.10 loại ứng dụng (utilization category) (của dây chảy) sự phối hợp các yêu cầ u qui đ ịnh liên quan đ ế n các đi ều kiệ n mà trong đó dây ch ả y đáp ứng cho mụ c đích c ủ a nó, đư ợc chọ n đ ể đ ạ i đi ện cho mộ t nhóm đ ặc tính ứng dụng cụ thể (xem 5.7.1) 2.2.11. cầu chảy đ ể ngư ời đư ợc ủy quyền sử dụng (fuses for use by authorized persons) (trư ớ c đây g ọi là cầu chảy dùng trong công nghiệp) cầu chảy đư ợc thiết kế đ ể sử dụng trong các hệ thống lắ p đ ặt mà chỉ ngư ờ i đư ợc ủy quyền mới đư ợc tiếp cận và thay thế dây chảy CHÚ THÍCH 1: Tính không lắp lẫn và bảo vệ chống tiếp xúc ngẫu nhiên với các bộ phậ n mang đi ện không nhất thiết phả i đu ợ c đ ảm bảo bằng kết cấu. CHÚ THÍCH 2: Ngư ờ i đư ợc ủy quyề n là ngư ời thuộc cấp BA4 “ đ ã qua đào t ạo * ’’ và BA5 “có chuyên môn ** ” như đ ịnh nghĩa trong IEC 60364-3. 2.2.12 cầu chảy đ ể ngư ời không có chuyên môn sử dụng (fuses for use by unskilled persons) ( trư ớc đây g ọi là cầu chảy dùng trong gia đ ình và các ứng dụ ng tương t ự) cầu chảy đư ợc thiết kế đ ể sử dụng trong các hệ thống lắ p đ ặt mà nhữ ng ngư ời không qua đào tạo có thể tiếp cận và thay thế dây chảy CHÚ THÍCH: Đ ối với cầu chảy loại này, việc bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận mang đi ện là cần thiết và nếu cần, có thể phải yêu cầu về tính không lắp lẫn. 2.2.13 tính không lắp lẫn (non-interchangeability) các giới hạn về hình dạng và/hoặ c kích thư ớc nhằm tránh vô tình sử dụng trên mộ t đ ế cầu chảy cụ thể các dây chả y có các đ ặ c tính đi ện khác vớ i đ ặ c tính đi ệ n đ ảm bảo cấp bảo vệ dự kiến [IEV 441-18-33] 2.3. Các đại lượng đặc trưng 2.3.1 thông số đ ặc t rưng (rating) thuật ngữ đư ợc sử dụ ng đ ể chỉ các giá trị đ ặ c trưng, mà t ổ hợp các giá trị này xác đ ị nh đi ều kiện làm việ c và làm cơ s ở cho việc tiến hành thử nghiệm và thiết kế thiết bị CHÚ THÍCH: Các thông số đ ặc tr ư ng thư ờ ng đư ợc quy định cho cầu chảy hạ áp là: đi ện áp, dòng đi ện, khả năng c ắt, tiêu tán công suất, tiêu tán công suất chấp nhận đ ư ợc và tần số, nếu thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng. Trong mạch xoay chiề u, đi ện áp và dòng đi ệ n danh đ ịnh là giá trị hiệu dụ ng đ ối xứng. Trong mạch một chiều khi có gợn sóng thì đi ện áp danh đ ịnh là giá trị trung bình, còn dòng đi ệ n danh đ ịnh là dòng đi ện hiệu dụng. Nế u không có qui đ ịnh nào khác, thì áp dụ ng đi ều kiện trê n đ ối với bất kỳ giá trị nào củ a đi ện áp và dòng đi ện. 2.3.2. dòng đ iện kỳ vọng (prospective current) (của mạ ch đi ệ n và có liên quan đ ến cầu chảy) dòng đi ện chạy trong mạch, nếu từng cực của cầu chảy đư ợc thay thế bằng một dây dẫn có trở kháng không đáng k ể Đ ối với mạ ch đi ện xoay chiều, dòng đi ện kỳ vọ ng đư ợc thể hiện bằng giá trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều. CHÚ THÍCH: Dòng đi ện kỳ vọ ng là đ ạ i lư ợng mà tớ i đó , khả n ă ng cắ t và đ ặc tính cắt của cầu chảy đư ợc qui về bình th ư ờng, ví dụ đ ặc tính l 2 t và đăc tính c ắt (xem 8.5.7). [IEV 441-17-01, có sử a đ ổi] 2.3.3. n gư ỡng (gate) các giá trị giới hạn trong phạ m vi đó đ ạ t đư ợ c các đ ặc tính, ví dụ đ ặc tính thời gian-dò ng đi ện 2.3.4 khả năng c ắt của cầu chảy (breaking capacity of a fuse) giá trị dòng đi ện kỳ vọng mà cầu chảy có khả năng c ắt ở đi ệ n áp qui đ ị nh trong đi ều kiện sử dụng và tá c đ ộng quy đ ịnh [IEV 441-17-08, có sử a đ ổi] 2.3.5 phạm vi cắt (breaking range) phạm vi dòng đi ện kỳ vọng trong phạ m vi đó kh ả năng c ắt của dây chả y đư ợ c đ ảm bảo 2.3.6 dò ng đi ện cắt (cut-off current) giá trị tức thời lớn nhất dòng đi ệ n đ ạt tới trong thờ i gian tác đ ộng cắt của một dây chảy khi dây chả y tác đ ộng theo cách nhằ m ngăn ng ừa dòng đi ệ n đ ạt tới giá trị lớn nhất nế u như không c ắt 2.3.7 đ ặc tính dò ng đ iện cắ t; đ ặc tính dòng đi ện chạy qua (cut-off current characteristic; let-through current characteristic) đư ờng cong chỉ ra đ òng đi ện cắt là một hàm số của dòng đi ện kỳ vọ ng trong đi ều kiện làm việ c qui đ ịnh CHÚ THÍCH: Trong trư ờng hợ p đi ện xoay chiều, giá trị dòng đt ện cắt lá giá trị lớn nhất có thể đ ạt tới cho dù ở mứ c đ ộ không đối xứng nào. Trong trư òng hợ p đi ện một chiều, giá trị dòng đi ện cắt là giá trị lớn nhấ t đ ạ t đư ợc liê n quan đ ến hằng số thờ i gian qui đ ịnh. (IEV 441-17-14] 2.3.8 dò ng đi ệ n đ ỉnh chị u đư ợc (peak withstand current) (củ a giá đ ỡ cầu chảy) giá trị dòng đi ện cắt mà giá đ ỡ cầu chảy có thể chị u đư ợc CHÚ THÍCH: Dòng đ iệ n đ ỉnh chịu đư ợc không đư ợc nhỏ hơn d òng đi ện cắt lớn nhất của bất kỳ dây chảy nào mà giá đ ỡ cầu chảy đư ợc thiết kế đ ể lắp cùng. 2.3.9 thờ i gian trư ớc hồ quang; thời gian chảy (pre-arcing time; melting time) khoảng thời gian từ lúc bắ t đ ầ u có đ òng đi ệ n đ ủ lớ n đ ể gây chảy (các) phần tử chả y đ ến thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang [IEV 441-18-21] 2.3.10 thời gian hồ quang của cầu chảy (arcing time of a fuse) khoảng thời gian từ thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang trong một cầu chảy đ ến thờ i đi ểm kết thúc hồ quang trong cầu chảy đó [IEV 441-17- 37] 2.3.11 thờ i gian tác đ ộng; thời gian hồ quang tổng (operating time; total clearing time) tổng thờ i gian trư ớc hồ quang và thời gian hồ quang [IEV 441-18- 22] 2.3.12 l 2 t; tích phân Jun (Joule integral) tích phân của bình ph ương d òng đi ện trong khoảng thờ i gian cho trư ớc l 2 t = CHÚ THlCH 1: l 2 t trư ớc hồ quang là tích phân l 2 t trong thời gian trư ớc hồ quang của cầu chảy. CHÚ THÍCH 2: l 2 t tác đ ộng là tích phân l 2 t trong thời gia n tác đ ộng của cầu chảy. CHÚ THÍCH 3: Năng lư ợng tính bằ ng Jun, đư ợc giải phóng trên 1 W đi ện trở trong mạ ch đi ệ n đư ợc bảo vệ bằng cầu chảy bằng giá trị của I 2 t tác đ ộng, tính bằng A 2 s. [IEV 441-18-23] 2.3.13 đ ặc tính l 2 t (l 2 t characteristic) đư ờng cong chỉ ra giá trị l 2 t (l 2 t trư ớc hồ quang và/hoặc l 2 t tác đ ộng) là hàm số của dòng đi ện kỳ vọ ng trong đi ều kiện làm việ c qui đ ịnh 2.3.14. vùng l 2 t (l 2 t zone) dã y đư ợc xá c đ ịnh bở i đ ặc tính l 2 t trư ớc hồ quang nhỏ nhấ t và đ ặc tính l 2 t tác đ ộng lớn nhất, trong các đi ều kiệ n qui đ ịnh 2.3.15 dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy (rated current of a fuse-link) l n giá trị dò ng đ iện mà dây chảy có thể mang liên tục mà không bị hỏng trong các đi ều kiện qui đ ịnh 2.3.16 đ ặc tính thời gian-dòng đi ện (time-current characteristic) đư ờng cong chỉ ra thời gian, ví dụ thờ i gian trư ớc hồ quang hoặc thờ i gian tác đ ộng là hàm số của dòng đi ện kỳ vọng trong các đi ều kiện làm việ c qui đ ịnh [IEV 441-17-13] CHÚ THÍCH: Trong khoảng thời gian lớ n hơn 0 ,1 s, với các mụ c đ ích nhấ t đ ịnh, sự chênh lệch giữa thờ i gian trư ớc hồ quang và thờ i gian tác đ ộng là khô ng đ áng kể. 2.3.17 vùng thời gian-dòng đi ện (time-current zone) dã y đư ợ c xác đ ịnh bở i đ ặc tính thời gian-dòng đi ệ n trư ớc hồ quang nhỏ nhấ t và đ ặc tính thời gian-dòng đi ện tá c đ ộng lớn nhất, trong các đi ều kiện qui đ ịnh 2.3.18 dòng đi ện không chả y qui ư ớc (conventional non-fusing current) l nf giá trị dòng đi ệ n qui đ ịnh mà dây chảy có thể mang trong thờ i gian qui đ ịnh (thời gian qui ư ớc) mà không bị chảy [IEV 441-18-27] 2.3.19 dò ng đ iện gây chảy qui ư ớc (conventional fusing current) l f giá trị dòng đi ệ n qui đ ịnh gây tác đ ộng của dây chảy trong thờ i gian qui đ ịnh (thờ i gian qui ư ớc) IEV 441-18-28] 2.3.20 đư ờng cong quá tải của dây chảy “a” (overload curve of an “a” fuse-link) đư ờng cong thể hiện thờ i gian đ ể một dây chảy “a" có thể mang dò ng đi ện mà không bị hỏng (xem 8.4.3.4 và hình 2) 2.3.21 tiêu tán công suất (power dissipation) (trong dây chảy) công suất tiêu tán trong dây chảy mang một dòng đi ện có giá trị qui đ ịnh, trong đi ều kiện sử dụng và đi ều kiện tác đ ộ ng qui đ ịnh CHÚ THÍCH : Đi ều kiện sử dụ ng và đi ều kiệ n tác đ ộ ng qui đ ị nh thư ờng tí nh đ ến giá trị hiệu dụ ng không thay đ ổi của dòng đi ệ n sau khi đ ạ t đư ợc điều kiện nhiệ t đ ộ ổ n đ ịnh. (IEV 441-18-38, có sử a đ ổi] 2.3.22 tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợc (acceptable power dissipation) (củ a đ ế cầu chảy hoặ c giá đ ỡ cầu chảy) tiêu tán công suấ t qui đ ịnh trong một dây chả y mà đ ế cầu chảy hoặ c giá đ ỡ cầu chảy có thể tiếp nhận trong các điều kiện sử dụ ng và tác đ ộ ng qui đ ịnh [IEV 441-18-39] 2.3.23 đi ện áp phục hồi (recovery voltage) đi ện áp xuất hiện giữ a các đ ầu nối của cực cầu chảy sau khi ngắt dòng đi ện CHÚ THÍCH: Đi ện áp này có thể đư ợc xem xét trong hai khoảng thời gian liên tiếp, một là trong khoảng thời gian tồn tại đ iệ n áp quá đ ộ (xem đi ều 2.3.23.1), tiếp theo là khoảng thời gian thứ hai chỉ tồn tạ i đi ện áp phục hồi tần số công nghiệp hoặ c đi ện áp phục hồi một chiều (xem điều 2.3.23.2). [IEV 441-17-25, có sử a đ ổi) 2.3.23.1 đi ện áp phục hồi quá đ ộ (transient recovery voltage) TRV đi ện áp phục hồi trong thời gian có đặ c tính quá đ ộ đáng k ể CHÚ THÍCH 1: Đi ện áp phục hồi quá đ ộ có thể dao đ ộng hoặc khô ng dao đ ộng hoặc kết hợp cả hai dạng này, tùy thuộ c vào đ ặ c đi ểm của mạ ch đi ện và cầu chảy . Đi ện áp phục hồi quá đ ộ bao gồm cả sự dịch chuyển đi ện áp của trung tính của mạ ch đi ện nhiều pha. CHÚ THÍCH 2: Nế u không có quy đ ị nh nào khác, đi ện áp phục hồi quá đ ộ trong mạ ch ba pha là đi ện áp xuất hiện trên cực thứ nhất vì đi ện áp nà y thư ờng cao h ơ n các đi ện áp xuất hiện trên từng cực còn lại. [IEV 441-17-26, có sử a đ ổi] 2.3.23.2 đi ện áp phục hồi tần số công nghiệp hoặ c đi ện áp phục hồi đi ện một chiều (power-frequency or d.c. recovery voltage) đi ện áp phục hồi sau khi hiệ n tư ợ ng đi ệ n áp quá đ ộ giảm xuống CHÚ THÍ CH: Đi ện áp phục hồi đi ện một chiều hoặc tần số công nghiệp có thể quy về phần trăm của điện áp danh đ ịnh. [IEV 441-17-27, có sử a đ ổi] 2.3.24 đi ện áp hồ quang của cầu chảy (arc voltage of a fuse) giá trị đi ện áp tức thời xuất hiệ n trên các đ ầu nối của cầu chảy trong thời gian hồ quang (IEV 441-18-30] 2.3.25 Khoảng cách ly (isolating distance) (dùng cho cầu chảy) khoảng cách ngắn nhất giữa các cực tiếp xúc củ a đ ế cầu chảy hoặc giữa các bộ phận dẫn bất kỳ nối thê m vào đó, đư ợ c đo trên cầu chảy đ ã tháo dây chảy hoặ c đ ã tháo ống cầu chảy (IEV 441-18-06] 3. Điều kiện iàm việc khi vận hành Trong trư ờng hợp áp dụng các đi ều kiện dư ớ i đây, cầu chảy phù hợp với tiêu chuẩn này là cầu chảy có khả năng làm vi ệc ổn đ ịnh mà không có sự hạn chế nào khác. Các đi ều kiện này cũng áp dụng cho các thử nghiệm trừ các điều kiện đư ợ c qui đ ị nh khác trong đi ều 8. 3.1. Nhiệ t đ ộ không khí xung quanh (T a ) Nhiệ t đ ộ không khí xung quanh T a (xem 2.2.5.1) không đư ợ c vư ợt quá 40 0 C, giá trị nhiệt đ ộ trung bình đo đư ợ c trong 24 h không đư ợ c vư ợt quá 35 °C, còn giá trị trung bì nh đo trong m ột năm thì thấ p hơn. Giá trị thấp nhất của nhiệ t đ ộ không khí xung quanh là -5°C. CHÚ THÍ CH 1: Đ ặc tính thời gian-dòng đi ện cho trư ớc có liên quan đ ến nhiệ t đ ộ không khí xung quanh chuẩn là 20 °C . Đ ặc tính thời gian-dòng đi ện này cũng áp dụng gầ n đúng c ho nhiệ t đ ộ 30 °C. CHÚ THÍCH 2: Trong trư ờng hợp điều kiện về nhiệ t đ ộ có thay đ ổ i đ áng kể so với giá trị này thì cần xem xét từ quan đi ểm vậ n hành, đ ộ tăng nhi ệt v.v... Xem phụ lục D. 3.2. Đ ộ cao so với mực nư ớc biển Cầu chả y đư ợc lắ p đ ặt ở đ ộ cao khô ng vư ợt quá 2 000 m so với mự c nư ớc biển. 3.3. Đi ều kiện khí quyển Không khí phải sạ ch và đ ộ ẩ m tương đ ố i không vư ợt quá 50 % ở nhiệ t đ ộ tố i đa là 40 ° C. Cho phép đ ộ ẩ m tương đ ố i cao hơn ở nhiệt đ ộ thấ p hơn, ví d ụ: 90 % ở 20 °C. Trong đi ều kiện này, có thể có sự ng ưng t ụ n ư ớc vừa phả i đôi khi xu ất hiện do sự thay đ ổi nhiệ t đ ộ. CHÚ THÍCH: Trong trư ờng hợp sử dụng cầu chảy ở các đi ều kiện khác vớ i các đi ều kiện qu y đ ị nh trong 3.1, 3.2 và 3.3, đ ặc biệt ở ngoài trời không có bảo vệ, cần tham khảo ý kiến của nhà chế tạo. Đi ều này cũng áp dụng cho cả các trư ờng hợp có sự lắ ng đ ọng muối biển hoặc những lắ ng đ ọng không bình th ư ờng khác có nguồn gốc từ công nghiệp có thể xuất hiện. 3.4. Đi ện áp Đi ện áp hệ thống có giá trị cự c đ ạ i không đư ợ c vư ợt quá 110 % giá trị đi ện áp danh đ ịnh của cầu chảy . Đ ối vớ i đi ện áp một chiều do chỉ nh lưu đi ện áp xoay chiều, nếu có nhấp nhô, thì không đ ư ợc gâ y thay đ ổi lớ n hơn 5 % phía trên và 9 % phía dư ới giá trị trung bình là 110 % củ a đi ệ n áp danh đ ịnh. Đ ối với cầu chảy có đi ệ n áp danh đ ịnh 690 V, đi ện áp hệ thố ng không đư ợ c vư ợ t quá 105 % đi ệ n áp danh đ ịnh của cầu chảy. CHÚ THÍCH: Lưu ý là các thiết bị chỉ thị hoặc c ơ cấ u đ ập của cầu chảy có thể không tác đ ộng nếu dây chả y tác đ ộng ở đi ện áp nhỏ hơn đáng k ể so vớ i đi ệ n áp danh đ ịnh của nó (xem 8.4.3.6). 3.5. Dò ng đi ện Dò ng đi ện cầu chảy cần dẫn và cần ngắt nằm trong dả i đư ợ c qui đ ịnh trong 7.4 và 7.5. 3.6. Tần số, hệ số công suất và hằng số thời gian 3.6.1. Tần số Đ ối vớ i đi ện xoay chiều, tần số là tần số d anh đ ịnh của dây chảy. 3.6.2. Hệ số công suất Đ ối vớ i đi ện xoay chiều, hệ số công suất có giá trị không nhỏ hơn giá tr ị nêu trong bả ng 12a, tương ứng với giá trị của dòng đi ện kỳ vọng. 3.6.3. Hằng số thời gian Đ ối vớ i đi ện một chiều hằng số thờ i gian tương ứng với giá trị cho trong bảng 12B. Có thể có một số chế đ ộ vậ n hành vư ợt quá các giới hạn về hằng số thời gian nêu trong bảng. Trong các ứng dụ ng như v ậy, phải sử dụng loại dây chả y đ ã đư ợc thử nghiệ m đ ể chứng tỏ thỏa mãn hằng số thời gian yêu cầu và phù hợp với ghi nhãn. 3.7. Điều kiện lắp đặt Cầu chảy đư ợc lắ p đ ặt theo hư ớng dẫn của nhà chế tạo. Nếu cầu chảy có thể phải làm việc trong đi ều kiện rung, sóc không bì nh thư ờng thì nên tham khảo ý kiến của nhà chế tạo. 3.8. Loại ứng dụng Loại ứng dụng (ví dụ : gG ) đư ợ c qui đ ịnh theo 5.7.1. 3.9. Bảo vệ chọn lọc của dây chảy Các giới hạn về bảo vệ chọn lọc trong thời gian lớ n hơn 0,1 s đư ợc cho trong bảng 2 và bảng 3. Đối với dây chảy gG và gM, giá trị trư ớc hồ quang l 2 t đư ợc cho trong bảng 6 và giá trị l 2 t tác đ ộ ng đư ợc cho trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Các giá trị dùng cho các phạm vi cắt và loại ứng dụng khá c đư ợc thể hiện trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 4. Phân loại Cầu chảy đư ợc phân loạ i theo đi ều 5 và các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 5. Đặc tính của cầu chảy 5.1. Tóm tắt các đặc tính Các đ ặc tính của cầu chảy phải đ ư ợ c qui đ ịnh theo các hạng mụ c dư ớ i đây, trong trư ờng hợp các hạng mục này thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng. 5.1.1. Giá đ ỡ cầu chảy a) Đi ệ n áp danh đ ịnh (xem 5.2) b) Dòng đi ệ n danh đ ịnh (xem 5.3.2) c) Loại dòng đi ện và tần số danh đ ịnh, nếu thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng (xem 5.4) d) Tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợ c danh đ ịnh (xem 5.5) e) Kích thư ớc hoặc cỡ f) Số cực, nếu nhiề u hơn m ột cực g) Dòng đi ệ n đ ỉnh chị u đư ợc 5.1.2. Dây chảy a) Đi ệ n áp danh đ ịnh (xem 5.2) b) Dòng đi ệ n danh đ ịnh (xem 5.3.1) c) Loại dòng đi ện và tần số danh đ ịnh, nếu thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng (xem 5.4) d) Tiêu tán công suấ t danh đ ịnh (xem 5.5) e) Đ ặc tính thời gian-dòng đi ện (xem 5.6) f) Phạm vi cắt (xem 5.7.1) g) Khả năng c ắ t danh đ ịnh (xem 5.7.2) h) Đ ặc tính dòng đi ện cắt (xem 5.8.1) i) Đ ặc tính l 2 t (xem 5.8.2) k) Kích thư ớc hoặc cỡ 5.1.3. Cầu chảy hoàn chỉnh Cấp bảo vệ theo IEC 60529. 5.2. Điện áp danh định Đ ối vớ i đi ện áp xoay chiều, các giá trị tiêu chuẩn củ a đi ệ n áp danh đ ị nh đư ợc cho trong Bảng 1. Bảng 1 - Giá trị tiêu chuẩn của điện áp xoay chiề u danh đ ịnh dùng cho cầu chảy Hệ I V Hệ II V 120* 208 230* 240 277* 400* 415 500 480* 690* 600 Các giá trị có dấu sao là giá trị đư ợc tiêu chuẩn hóa theo IEC 60038. Trong thời gian này các giá trị khác trong bảng vẫ n đư ợc sử dụng. Đ ối vớ i đi ện một chiều, các giá trị ưu tiên c ủ a đi ệ n áp danh đ ịnh là: 110*-125* - 220*- 250 - 440* - 460 -500-600*-750 V. CHÚ THÍCH: Đi ệ n áp danh đ ịnh của dây chảy có thể khác với đi ện áp danh đ ịnh của giá đ ỡ cầu chảy . Đi ệ n áp danh đ ịnh của cầu chảy là giá trị nhỏ nhất trong giá trị đi ện áp danh đ ịnh của các bộ phận của nó (giá đỡ cầu chảy, dây chảy). 5.3. Dòng đi ệ n danh đ ịnh 5.3.1. Dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy Dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy, tính bằng ampe, nên chọn từ các giá trị sau: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1 000 - 1 250 CHÚ THÍCH 1: Nếu có yêu cầu các giá trị cao hơn ho ặc thấ p hơn so v ới dãy trên thì nên chọn theo dãy R10 của ISO 3. CHÚ THÍCH 2: Trong trư ờng hợp ngoại lệ, nếu cần phải chọn các giá trị trung gian thì nên chọn theo dãy R20 của ISO 3. 5.3.2. Dòng đ iệ n danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy Nế u không có qui đ ịnh khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này thì nên chọn dòng đi ệ n danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy, tính bằng ampe (A), theo dãy dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chả y. Đ ối với cầu chảy "gG" và "aM”, dòng diệ n danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy là dòng đi ệ n danh đ ịnh cao nhất của dây chảy mà nó đư ợc thiết kế đ ể sử dụng. 5.4. Tần số danh đ ịnh (xem 6.1 và 6.2) Nếu trên cầu chảy không ghi giá trị d anh đ ịnh của tần số thì có nghĩa là cầu chả y đáp ứ ng đư ợ c các đi ều kiện của tiêu chuẩn này trong dải tần từ 45 Hz đ ến 62 Hz. 5.5. Tiêu tán công suất dan h đ ịnh của dây chảy và tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợ c danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy Nế u không có qui đ ịnh khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này thì tiêu tán công suất danh đ ịnh của dây chảy do nhà chế tạ o qui đ ị nh. Không đư ợ c vư ợt quá các giá trị này trong các đi ều kiện thử nghiệ m qui đ ịnh. Nế u không có qui đ ịnh khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này thì tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợ c danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy do nhà chế tạ o qui đ ịnh. Tiêu tán công suất lớn nhất trên giá đ ỡ cầu chảy có thể không cầ n qui đ ịnh chặt chẽ trong các đi ều kiện thử nghiệm qui đ ị nh nhưng không đư ợ c vư ợ t quá đ ộ tăng nhiệ t qui đ ịnh. 5.6. Giới hạn củ a đ ặc tính thời gian-dòng đi ện Giới hạn này dựa trên nhiệ t đ ộ không khí xung quanh chuẩn T a là + 20 °C 5.6.1. Đ ặc tính thời gian-dòng đi ện, vùng thời gian-dòng đi ện Đ ặc tính thời gian-dòng đi ện, vùng thời gian-dòng đi ện phụ thuộc vào thiết kế của dây chả y, và, đ ối với dây chả y cho trư ớc, phụ thuộc vào nhiệ t đ ộ không khí xung quanh và đi ều kiện làm mát. CHÚ THÍCH: Nếu nhiệ t đ ộ không khí xung quanh có khác biệt so với dải nhiệ t đ ộ theo 3.1 thì cần tham khảo ý kiến của nhà chế tạo. Đ ối với các dây chảy không phù hợp với vùng thời gian-dòng đi ện đ ư ợc tiêu chuẩ n hóa như qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này thì nhà chế tạo cần có sẵn (cùng với dung sai của chúng): - đ ặ c tính trư ớc hồ quang và đ ặc tính thời gian-dòng đi ệ n tác đ ộng, hoặc - vùng thời gian-dòng đi ện. CHÚ THÍ CH: Đ ối với thời gian tr ư ớc hồ quang nhỏ h ơ n 0,1 s, nhà chế tạo cần có sẵ n đ ặc tính l 2 t và dung sai của chúng (xem 5.8.2). Khi thể hiệ n đ ặc tính thời gian-dòng đi ện trong khoảng thờ i gian trư ớc hồ quang vư ợ t quá 0,1 s, đ ặc tính này phải thể hiện dòng đi ện là trục hoành, còn thời gian là trục tung trên hệ tọ a đ ộ đ ề các. Phải sử dụng thang logarit trên cả hai trục tọ a đ ộ, Cơ s ở của thang logarit ( kích thư ớc mộ t đ ề các) phải có tỷ lệ 2/1 vớ i kích thư ớ c dài hơn ở trục hoành. Tuy vậy, theo thông lệ ở Mỹ vẫn lấy tỷ lệ 1/1 là tỷ lệ tiêu chuẩn. Việc thể hiện phải làm trên giấy khổ A3 hoặc A4 theo ISO 478 hoặc ISO 593. Các kích thư ớc mộ t đ ề các phả i đư ợc chọn từ dãy sau: 2 cm, 4 cm, 8 cm, 16 cm, và 2,8 cm, 5,6 cm, 11,2 cm. CHÚ THÍCH: Khuyến cáo rằng, khi có thể nê n ưu tiên s ử dụng giá trị 2,8 cm (trục tung) và 5,6 cm (trục hoành). 5.6.2. Thời gian và dòng đi ện quy ư ớc Thời gian và dòng đi ệ n qui ư ớ c đư ợc cho trong bả ng 2. Đ ối với dây chảy “gD" và "gN", thời gian và dòng đi ệ n qui ư ớ c đư ợc cho trong IEC 60269-2-1, mục V. Bảng 2 - Thời gian và dòng đi ện quy ư ớc đ ối với dây chảy “gG” và “gM" Dòng điện danh đ ịnh l n đối với ‘‘gG” Dòng điệ n đ ặ c trưng l ch đơn v ị “gM”** A Thời gian qui ư ớc h Dòng điện qui ư ớc l nf I f l n < 16 1 * * 16 £ l n £ 63 1 63< l n £ 160 2 1,25 l n 1,6 l n 160< l n £ 400 3 400 < l n 4 * Đang xem xét. ** Đối với cầu chảy “gM", xem 5.7.1. 5.6.3. Ngư ỡng Đ ối với dây chảy “gG" và “gM", áp dụng giá trị ngư ỡng nêu trong bảng 3. Bả ng 3 - Ngư ỡng dùng cho thời gian tr ư ớc hồ quang qui dịnh của dây chảy “gG" và “gM”* 1 2 3 4 5 l n đối với “gG” l min (10 s) *** l max (5s) l min (0,1 s) l max (0,1 s) l ch đ ối với “gM”** A A A A A 16 33 65 85 150 20 42 85 110 200 25 52 110 150 260 32 75 150 200 350 40 95 190 260 450 50 125 250 350 610 63 160 320 450 820 80 215 425 610 1 100 100 290 580 820 1 450 125 355 715 1 100 1 910 160 460 950 1 450 2 590 200 610 1 250 1 910 3 420 250 750 1 650 2 590 4 500 315 1050 2 200 3 420 6 000 400 1420 2 840 4 500 8 060 500 1 780 3 800 6 000 10 600 630 2 200 5 100 8 060 14140 800 3060 7000 10 600 19 000 1 000 4000 9 500 14140 24 000 1 250 5 000 13 000 19000 35 000 * Các giá trị đ ối với cầu chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh nhỏ hơn 16 A đư ợc nêu trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này hoặ c đang đư ợc xem xét. ** Đ ối với dây chảy “gM", xem 5.7.1. *** Giá trị dòng đi ện nhỏ nhất I min (10 s) tạ i đ ó thời gian trư ớc hồ quang nhỏ hơn 10 s. Đ ối với dây chảy “gD” và “gN' giá trị ngư ỡ ng đư ợc cho trong mục V của IEC 60269-2-1. 5.7. Phạm vi cắt và khả nắng cắt 5.7.1. Phạm vi cắt và loại ứng dụng Chữ cái thứ nhất phải thể hiện phạm vi cắt: - dây chảy “g’ (dây chảy có khả năng c ắt trên toàn dải); - dày chảy “a" (dây chảy có khả năng c ắt trên một phần của dải). Chữ cái thứ hai phải thể hiện loại ứng dụng; chữ cái này xác đ ị nh đ ộ chí nh xác đ ặc tính thời gian-dòng đi ện, thời gian và dòng đi ệ n qui ư ớ c, ngư ỡng: Ví dụ - “gG" thể hiện dây chảy có khả năng cắt trên toàn dải đ ối với ứng dụng chung; - “gM" thể hiện dây chảy có khả năng cắt trên toàn dả i đ ể bảo vệ mạ ch đi ệ n đ ộ ng cơ; - "aM” thể hiện dây chảy có khả năng c ắt trên một phần của dả i đ ể bảo vệ mạ ch đi ệ n đ ộ ng cơ; - “gD" thể hiện dây chảy cắt có thời gian trễ, có khả năng cắt trên toàn dải; - “gN” thể hiện dây chảy cắt không có thời gian trễ, có khả năng c ắt trên toàn dải. CHÚ THÍCH 1: Hiện nay, dây chả y “gG’ thư ờ ng đư ợc sử dụ ng đ ể bảo vệ mạ ch đi ệ n đ ộng c ơ, đi ều này là có thể khi đ ặc tính của dây chảy này thích hợ p đ ể có khả năng ch ị u đư ợc dòng đi ện khở i đ ộng của đ ộn g cơ. CHÚ THlCH 2: Dây chảy "gM" có hai thông số đ ặ c trưng đư ợc đ ặc tr ưn g bằng hai giá trị dòng đi ện. Giá trị thứ nhất l n thể hiện cả dò ng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy vả dòng đi ệ n danh đ ịnh của giá đ ỡ cầu chảy; Giá trị thứ hai I ch thể hiệ n đ ặc tính thời gian-dòng đi ện của dây chảy như đư ợc xác định theo ngư ỡng trong bảng 2, bảng 3 và bảng 6. Hai thông số đ ặ c trưng này cách nhau m ột chữ cái xác đ ịnh ứng dụng. Ví dụ: l n M l ch thể hiện cầu chảy đư ợc thiết kế đ ể bảo vệ mạ ch đi ệ n đ ộng c ơ và có đ ặ c trưng G. Giá tr ị thứ nhất l n tương ứng với dòng điện liên tục lớn nhất của toàn bộ cầu chảy và giá trị thứ hai I ch t ươ ng ứng vớ i đ ặc tính G của dây chảy. CHÚ THÍCH 3: Dây chảy "aM" đư ợc đ ặ c trưng b ằng một giá trị dòng đi ện l n và đ ặc tính thời gian-dòng điện xác đ ịnh theo 8.4.3.3.1 và hình 2. 5.7.2. Khả năng cắt danh định Khả năng c ắ t danh đ ịnh của dây chảy do nhà chế tạ o đưa ra tương ứng vớ i đi ệ n áp danh đ ịnh. Giá trị về khả năng c ắ t danh đ ịnh nhỏ nhấ t đư ợc nêu ở các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 5.8. Đặc tính dòng điện cắ t và đ ặc tính I 2 t Giá trị dòng đi ện cắ t và đ ặc tính l 2 t phả i tính đ ến dung sai chế tạo và phải tham khả o đi ều kiện vậ n hành theo qui đ ịnh ở các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, ví dụ như các giá tr ị về đi ện áp, tần số và hệ số công suất. 5.8.1. Đặc tính dòng điện cắt Đ ặc tính dòng đ iện cắt phải thể hiện giá trị dòng đi ện tức thời lớn nhất có khả năng xu ất hiện trong vận hành. (Xem 8.6.1 và phụ lục C). Khi có yêu cầu đặc tính dòng đi ện cắt, và nếu không có qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thì nhà chế tạo cầ n đưa ra đ ặc tính dòng đi ện cắt theo ví dụ thể hiện trên hình 3, theo tọ a đ ộ logarit với dòng đi ện kỳ vọng là trục hoành. 5.8.2. Đ ặc tính l 2 t Nhà chế tạo phả i đưa ra đ ặc tính l 2 t trư ớc hồ quang trong khoảng thờ i gian trư ớc hồ quang từ nhỏ hơn 0,1 s xu ố ng đ ến thờ i gian tương ứng với khả năng c ắ t danh đ ị nh. Đ ặc tính này phải thể hiện các giá trị thấp nhất có khả năng x ảy ra trong vận hành là hàm số của dòn g đi ện kỳ vọng, Nhà chế tạo phả i đưa ra đ ặc tính l 2 t tác đ ộ ng có đi ệ n áp qui đ ịnh làm tham số trong khoảng thờ i gian trư ớc hồ quang nhỏ hơn 0,1 s. Đ ặc tính này phải thể hiện các giá trị cao nhất có khả năng x ảy ra trong vậ n hành như là hàm s ố của dòng đi ện kỳ vọng. Khi thể hiện bằ ng đ ồ thị, phải thể hiệ n đ ặc tính l 2 t với dòng đi ện kỳ vọng trên trục hoành, còn giá trị l 2 t trên trục tung. Phải sử dụng thang logarit trên cả hai trục tọ a đ ộ . (Đ ối với việc sử dụng thang logarit, xem 5.6.1). 6. Ghi nhãn Việc ghi nhãn phải bền và rõ ràng. Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm sau. Nhãn đư ợc chà xát bằng tay trong 5 s, bằng miếng giẻ thấ m đ ẫ m nư ớ c và sau đó làm l ại 5 s nữa bằng miếng vải thấ m đ ẫ m xăng nh ẹ. CHÚ THlCH: Xăng nh ẹ gồm dung môi hexan với hàm lư ợng chấ t thơm t ố i đa là 0,1 % theo th ể tích, giá trị kaributanol xấp xỉ 29, đi ểm sô i ban đ ầu xấp xỉ 65 °C , đi ểm khô xấp xỉ 69 °c, khố i lư ợng riêng xấp xỉ 0,68 g/cm 3 . 6.1. Ghi nhãn trên giá đ ỡ cầu chảy Các thông tin dư ớ i đây ph ả i đư ợc ghi nhãn trên tất cả các giá đ ỡ cầu chảy: - tên nhà chế tạo hoặ c thương hi ệu, nhờ đó có th ể nhận biết dễ dàng nhà chế tạo; - dấu nhận biết của nhà chế tạo cho phép tìm ra tất cả các đ ặc tính liệt kê trong 5.1.1; - đi ện á p danh đ ịnh; - dòng đi ệ n danh đ ịnh; - loại dòng đi ện và tần số danh đ ịnh, nếu thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng. CHÚ THÍ CH: Giá đ ỡ cầu chảy đư ợc ghi nhãn các thông số đặ c trưng đi ện xoay chiều cũng có thể sử dụng cho điện một chiều. Nế u giá đ ỡ cầu chảy có đ ế cầu chảy và ống cầu chảy có thể tháo rời thì cả hai cần phả i đư ợc ghi nhãn riêng đ ể nhận biết. 6.2. Ghi nhãn trên dây chảy Các thông tin dư ớ i đây ph ả i đư ợc ghi nhãn trên tất cả các dây chảy, trừ các dây chảy cỡ nhỏ không thể thực hiệ n đư ợc: - tên nhà chế tạo hoặ c thương hi ệu, nhờ đó có th ể nhận biết dễ dàng nhà chế tạo: - dấu nhận biết của nhà chế tạo cho phép tìm ra tất cả các đ ặc tính liệt kê trong 5.1.2; - đi ện á p danh đ ịnh; - dò ng đi ện danh định (đối với loại “gM” xem 5.7.1); - phạm vi cắt và loại ứng dụng (mã chữ cái), nếu thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng (xem 5.7.1); - loại dòng đi ện và tần số danh đ ịnh, nếu thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng (xem 5.4). CHÚ THÍCH: Dây chảy phải đư ợc ghi nhã n riêng đ ối với đ iện xoay chiề u và đi ện một chiều, nếu dây chảy lắp cho nguồn xoay chiều hoặc một chiều. Đ ối với các dây chảy cỡ nhỏ, trong trư ờng hợp không thể ghi nhãn trên dây chảy tất cả các thông tin qui đ ịnh, thì phả i ghi thương hi ệu, dấu nhận biết của nhà chế tạo, đi ện áp danh đ ịnh và dòng đi ệ n danh đ ịnh. 6.3. Các ký hiệ u đ ể ghi nhãn Đ ối với loại dòng đi ện và tần số, sử dụng ký hiệu theo IEC 60417. CHÚ THÍCH: Việc ghi nhãn dòng đi ệ n danh đ ị nh và đi ệ n áp danh đ ịnh có thể như sau: 10 A 500 V hoặc 10/500 hoặc 7. Điều kiện tiêu chuẩn đối với kết cấu 7.1. Thiết kế cơ kh í 7.1.1. Thay thế dây chảy Phải có khả năng thay dây chảy dễ dàng và an toàn. 7.1.2. Mối nối, kể cả đầu nối Mối nối cố đ ịnh phải sao cho duy trì đư ợc lực tiếp xúc cần thiết trong đi ều kiện vận hành. Không đư ợc truyền lực tiếp xúc lên các mối nối qua vật liệ u cách đi ện không phải là vật liệu gốm hoặc các vật liệ u khác có đ ặc tính thích hợp không kém, trừ khi có đ ủ tính đàn h ồi trong các bộ phận kim loạ i đ ể bù lại nhữ ng lư ợng co ngót bất kỳ hoặc các biến dạng khác của vật liệ u cách đi ện. Thử nghiệ m đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, khi cần thiết. Các đầu nối phải sao cho không thể xoay hoặc dịch chuyển khi xiết chặt vít nối và sao cho dây dẫn cũng không thể dịch chuyển. Các bộ phậ n dùng đ ể kẹp dây dẫn phải là kim loại và phải có hình dạ ng đ ể không làm hỏng dây dẫn quá mức. Đ ầu nối phả i đư ợc bố trí sao cho chúng có thể dễ dàng tiếp cận (sau khi tháo nắ p đ ậy, nếu có) trong đi ều kiện lắ p đ ặt dự kiến. CHÚ THÍCH: Các yêu cầu khác liên quan đ ến đ ầu nối hiệ n đang đư ợc xem xét. 7.1.3. Cực tiếp xúc của cầu chảy Cực tiếp xúc của cầu chảy phải sao cho duy trì đư ợc lực tiếp xúc cần thiết trong đi ều kiện vận hành và đi ều kiệ n tác đ ộ ng, đ ặc biệ t là trong đi ều kiện nêu trong 7.5. Cực tiếp xúc phải sao cho lự c đi ện từ xuất hiện trong quá trình hoạ t đ ộng ở điều kiện quy định trong 8.1.6 không gây ả nh hư ởng xấu cho mối nố i đi ện giữa: a) đ ế cầu chảy và ống cầu chảy; b) ống cầu chảy và dây chảy; c) dây chả y và đ ế cầu chảy, hoặ c giá đ ỡ bất kỳ, nếu có. Ngoài ra, cực tiếp xúc của cầu chảy phải có kết cấu và vật liệu sao cho, khi cầu chảy đư ợc lắ p đ ặ t đúng và đi ều kiện vận hành bình th ư ờng thì tiế p xúc đ ủ đ ể duy trì: a) sau khi lặ p đi l ặp lại việc gài vào tháo ra: b) sau khi đ ã đưa vào v ận hành trong một thời gian dài (xem 8.10). Cực tiếp xúc của cầu chảy làm bằng hợ p kim đ ồ ng không đư ợc bị nứt khi già hoá. Các yêu cầ u này đư ợc kiểm tra bằng các thử nghiệm theo 8.4.3.4 và 8.11.2.1 của tiêu chuẩn này và theo đi ều 8 của IEC 60269-2. 7.2. Đ ặc tính cách điện và tính thích hợ p đ ể cách ly Cầu chảy phải sao cho không bị suy giả m đ ặc tính cách điện ở các đi ện áp mà cầu chảy phải chịu trong vận hành bì nh thư ờng. Khi thiết bị ở vị trí mở bì nh thư ờng, dây chảy nằm bên trong ống dây chảy, hoặc khi dây chảy, và, trong trư ờng hợp thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng, ống dây chả y đư ợc tháo ra thì cầu chảy phải thích hợ p đ ể cách ly. Cấ p quá đi ện áp có thể áp dụ ng đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Cầu chảy đư ợc coi là đáp ứng đi ều kiện này nếu chị u đư ợc các thử nghiệ m đ ể kiể m tra đ ặ c tính cách đi ện và tính thích hợ p đ ể cách ly theo 8.2. Chiéu dài đư ờng rò, khe hở không khí và khoảng cách tối thiểu xuyên qua vật liệ u cách đi ện hoặc hợp chất gắn phải phù hợp với các giá trị qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 7.3. Đ ộ tăng nhi ệt, tiêu tán công suất trên dây chảy và tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợc trê n giá đ ỡ cầu chảy Giá đ ỡ cầu chảy phả i đư ợc thiết kế và có kích thư ớ c đ ể trong đi ều kiện vận hành tiêu chuẩn liên tục mang dò ng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy mà không bị vư ợt quá: - giới hạ n đ ộ tăng nhi ệ t qui đ ịnh trong bảng 4 ở mức tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợ c danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy do nhà chế tạ o đưa ra ho ặ c theo các qui đ ịnh khác nêu trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Dây chảy phả i đư ợc thiết kế và có kích thư ớ c đ ể mang liên tục dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chả y, trong đi ều kiện vận hành tiêu chuẩn, mà không bị vư ợt quá: - mức tiêu tán công suấ t danh đ ịnh của dây chảy do nhà chế tạ o đưa ra ho ặc cá c qui đ ịnh khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Đ ặc biệ t là không đư ợ c vư ợt quá giới hạ n đ ộ tăng nhi ệ t qui đ ịnh trong bảng 4: - khi dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy bằng với dòng đi ệ n danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy đư ợc thiết kế thích hợp với dây chảy này; - khi mức tiêu tán công suất của dây chảy bằng với mức tiêu tán công suất chấp nhậ n đu ợ c danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy. Kiểm tra các yêu cầu này bằng các thử nghiệm nêu trong 8.3. Bảng 4 - Giới hạ n đ ộ tăng nhi ệt AT = (T - T a ) đ ối với cực tiếp xúc và đầu nối Độ tăng nhi ệt, °C Không bọc 1) Bọc kín 2) Cực tiếp xúc 7) 9) Lò xo mang tải Đ ồng trần 40 45 Đ ồng thau trần 45 50 Mạ thiếc 55 6) 60 Mạ niken 70 5) 3) 8) 75 5)8)3) Mạ bạc 3) 3) Bu lông Đ ồng trần 55 60 Đ ồng thau trần 60 65 Mạ thiếc 65 6) 65 6) Mạ niken 80 3)5)8) 85 3)5)8) Mạ bạc 3) 3) Đ ầu nối Đ ồng trần 55 60 Đ ồng thau trần 60 65 Mạ thiếc 65 65 Mạ bạc hoặc niken 70 4) 70 4) 1) Trong trư ờng hợp T e = T a (xem 2.2.5). 2) Có khả năng áp dụng cho các giá trị D T e từ 10 °C đ ến 30 °C (10 0 C < D T e £ 30 °C), nhiệ t đ ộ không khí xung quanh T a không cao h ơ n 40 °C. 3) Chỉ giới hạn bởi sự cần thiế t đ ể không gây hỏ ng đ ến các bộ phận liền kề. 4) Giới hạ n đ ộ tăng nhi ệt này đư ợc khống chế bằng cách sử dụng ruột dẫn có bọ c cách đi ện PVC. 5) Giá trị đưa ra không áp d ụng cho hệ cầu chả y trong đó v ật liệu và mặt cắt của cực tiế p xúc đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 6) Giới hạn này có thể vuợt quá nếu chứng minh đư ợc rằng cực tiếp xúc không bị hỏng do nhiệ t đ ộ thực tế trong quá trình thử nghiệm đối với không hỏng cực tiếp xúc. 7) Giá trị đưa ra trong b ảng này không áp dụng cho một số cầu chảy quá nhỏ, không thể đo đư ợc nhiệ t đ ộ mà không có nguy cơ h ỏng, vì vậy, việc kiểm tra không hỏng cực tiếp xúc sẽ đư ợc tiến hành bằng thử nghiệm cho trong 8.10. 8) Khi có yêu cầu sử dụng các cực tiếp xúc mạ niken, do đi ện trở của lớp mạ tương đ ối lớn, nên cần có các phòng ngừa nhấ t đ ịnh khi thiết kế cực tiếp xúc, giữa chúng cần có lực nén cực tiếp xúc t ươ ng đối lớn. 9) Thử nghiệm không hỏng cực tiếp xúc đư ợc cho trong 8.10. 7.4. Tác đ ộng Dây chảy phả i đư ợc thiết kế và có kích thư ớ c đ ể khi đư ợc thử nghiệm theo cách bố trí thử nghiệm thích hợp của nó ở tần số danh đ ịnh và ở nhiệ t đ ộ không khí xung quanh là (20 ± 5) °C thì: - có khả năng mang l iên tục bất kỳ dòng đi ệ n nào không vư ợt quá dòng đi ệ n danh đ ịnh của nó; - có khả năng ch ịu các đi ều kiện quá tải có khả năn g xuất hiện trong vận hành bình th ư ờng (xem 8.4.3.4). Đ ối với dây chảy “g" trong thờ i gian qui ư ớc: - phần tử chả y không đư ợc chảy, khi nó mang bất kỳ dòng đi ện nào không vư ợt quá dòng đi ện không chảy quy ư ớc (I nf ); - dây chả y tác đ ộng khi mang dòng đi ện bằng hoặc lớ n hơn dòng đi ện gây chảy qui ư ớc (l f ). CHÚ THÍCH: Cần quan tâ m đ ến vùng thời gian-dòng đi ện, nếu có. Đ ối với dây chảy “a": - phần tử chả y không đư ợc chảy, khi nó mang dòng đi ệ n không vư ợt quá k 1 l n trong thời gian tươ ng ứ ng đư ợc chỉ ra trên đư ờng cong quá tải (xem hình 2); - khi mang dòng đi ện có giá trị từ k 1 l n đ ến k 2 l n , phần tử chảy có thể chảy, vớ i đi ều kiệ n là đ ặc tính thời gian trư ớc hồ quang lớ n hơn giá tr ị đư ợc chỉ ra trên đ ặc tính thời gian-dòng đi ệ n trư ớc hồ quang; - tác đ ộng khi mang dòn g đi ệ n vư ợt quá k 2 l n nằm trong vùng thời gian-dòng đi ện của dây chảy, kể cả thời gian hồ quang. Giá trị thời gian-dòng đi ệ n đo đư ợc trong 8.4.3.3 phải hạ xuống trong phạm vi vùng thời gian-dòng đi ện do nhà chế tạo cung cấp. Dây chảy đư ợ c coi là đáp ứng các đi ều kiện này nếu chị u đư ợc các thử nghiệm nêu trong 8.4. 7.5. Khả năng Cầu chảy phải có khả năng cắt, ở tần số danh đ ịnh, và ở đi ện á p không vư ợ t quá đi ện áp phục hồi qui đ ịnh trong 8.5, mạ ch đi ện bất kỳ có dòng đi ện kỳ vọng nằm trong khoảng: - dòng đi ện I f , đ ối với dây chảy “g": - dòng đi ện k 2 l n , đ ối với dây chảy “a"; và - trong trư ờng hợ p đi ện xoay chiều, khả năng c ắt danh đ ịnh tại hệ số công suất không nhỏ hơn các giá trị cho trong bảng 12A tương ứng với giá trị của dòng đi ện kỳ vọng; - trong trư ờng hợp dòng đi ện một chiều, khả năng c ắ t danh đ ịnh tại hằng số thời gian không lớn hơn các giới hạn hằng số thời gian cho trong bả ng 12B tương ứng với giá trị dòng đi ện kỳ vọng. Trong thờ i gian tác đ ộng của dây chảy trong mạch thử nghiệ m đư ợc mô tả trong 8.5, đi ện áp hồ quang không đư ợ c vư ợt quá giá trị cho trong bảng 5. CHÚ THÍCH: Trong tr ư ờng hợp dây chả y đư ợc sử dụng trong mạ ch đi ện với đi ện áp hệ thống thuộc dả i đi ện áp thấp h ơn đi ệ n áp danh đ ịnh của dây chảy thì cầ n xem xét đi ện áp hồ quang, đi ện áp này không vư ợt quá giá trị nếu trong bảng 5 tương ứng vớ i đi ện áp hệ thống, Bả ng 5-Đi ện áp hồ quang lớn nhất Đi ệ n áp danh đ ịnh u n của dây chảy Đi ện áp hồ quang lớn nhất, giá trị đ ỉnh V V Dòng đi ện xoay chiều và một chiều Đ ến và bằng 60 1 000 61 - 300 2 000 301 - 690 2 500 691 - 800 3 000 801 -1 000 3 500 Chỉ đ ối với dòng đi ện một chiều 1 001 - 1 200 3 500 1 201 - 1 500 5 000 CHÚ THÍCH: Đ ối với dây chảy có dò ng đi ệ n danh đ ịnh nhỏ hơn 16 A, tuy không qui đ ị nh đi ện áp hồ quang lớn nhất trong tiêu chuẩn nà y, nhưng đang đư ợc xem xét. Cầu chảy đư ợ c coi là đáp ứng các đi ều kiện này nếu chị u đư ợc các thử nghiệm nêu trong 8.5. 7.6. Đ ặc tính dòng đi ện cắt Nế u không có qui đ ịnh khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này thì các giá trị dò ng đi ện cắ t đo đư ợ c như quy đ ịnh trong 8.6 phải nhỏ hơn ho ặc bằng các giá trị tương ứng củ a đ ặc tính dòng đi ện cắt do nhà chế tạo ấ n đ ịnh (xem 5.8.1). 7.7. Đặc tính l 2 t Các giá trị l 2 t trư ớc hồ quang kiểm tra theo 8.7 không đư ợc nhỏ hơ n các đ ặc tí nh đư ợc nhà chế tạ o qui đ ịnh theo 5.8.2, và phải nằm trong các giới hạn cho trong bảng 6 đối với dây chảy "gG" và “gM”. Trong khoảng thờ i gian trư ớc hồ quang nhỏ hơn 0,01 s, các gi ới hạ n đư ợc cho trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, nếu có yêu cầu. Các giá trị dùng cho dây chả y "gD" và "gN" đư ợc cho trong mục 5 của IEC 60269-2-1. Giá trị l 2 t t ác đ ộng kiểm tra theo 8.7, phải nhỏ hơn ho ặc bằ ng, đ ặc tính do nhà chế tạ o qui đ ịnh phù hợp với 5.8.2 hoặ c đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Bảng 6 - Giá trị l 2 t trư ớc hồ quang tại 0,01 s dùng cho dây chảy “gG”và “gM” I n dùng cho "gG" I ch dùng cho “gM”* A l 2 t min 10 3 x (A 2 s) l 2 t max 10 3 x (A 2 s) 16 0,3 1,0 20 0,5 1,8 25 1,0 3,0 32 1,8 5,0 40 3,0 9,0 50 5,0 16,0 63 9,0 27,0 80 16,0 46,0 100 27,0 86,0 125 46,0 140,0 160 86,0 250,0 200 140,0 400,0 250 250,0 760,0 315 400,0 1 300,0 400 760,0 2 250,0 500 1 300,0 3 800,0 630 2 250,0 7 500,0 800 3 800,0 13 600,0 1000 7 840,0 25 000,0 1 250 13 700,0 47 000,0 * Đ ối với “gM”, xem 5.7.1. 7.8 Tính chọn lọc quá dòng của dây chảy Yêu cầ u liên quan đ ến chọn lọc quá dòng tuỳ thuộc vào hệ cầu chảy , đi ện áp danh đ ịnh và ứng dụng của cầu chảy; các yêu cầu liên quan có thể đư ợc nêu trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 7.9. Bảo vệ chố ng đi ện giật Đ ể bảo vệ con ngư ời khỏ i đi ện giật, phải xem xét ba trạng thái của cầu chảy: - khi cầu chảy đ ã đư ợc lắp ráp, lắ p đ ặ t và đi d ây đúng vào đ ế cấu chảy, dây chảy và, trong trư ờng hợp thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng, chi tiết căn chuẩn, ống cầu chảy và vỏ bọc tạo thành bộ phận của cầu chảy ( đi ều kiện vận hành bình thư ờng); - quá trình thay dây chảy; - khi dây chảy, ống dây chảy, nế u có, đư ợc tháo ra. Đi ện áp chị u xung danh đ ịnh đư ợc nêu trong bả ng 13 tương ứng vớ i đi ệ n áp danh đ ịnh và cấ p quá đi ện áp của cầu chảy đư ợc qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Các yêu cầ u đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Xem thêm 8.8. Bảng 13 – Đ iện áp chị u xung danh đ ịnh Đi ệ n áp danh đ ịnh của cầu chảy đ ến và bằng V Đi ện áp chịu xung danh dịnh U lmp (1,2/50 m s) kV Cấp quá đi ện áp IV III II I 230 4 2,5 1,5 0,8 400 6 4 2,5 1,5 690 8 6 4 2,5 1 000 12 8 6 4 7.9.1 Khe hở không khí và chiều dài đư ờng rò Khe hở không khí không đư ợc nhỏ h ơ n giá trị nêu trong bảng 1 4 đ ể giảm nguy hiể m phóng đi ện đ ánh thủ ng do quá đi ện áp. Bảng 14 - Khe hở nhỏ nhất trong không khí Khe hở không khí nhỏ nhất mm Đi ện áp chị u xung danh đ ịnh U lmp kV Điều kiệ n trư ờng không đồng nhất 0,8 0,8 1,5 0,8 2,5 1,5 4,0 3,0 6,0 5,5 8,0 8,0 12,0 14,0 CHÚ THÍCH: Các giá trị khe hở nhỏ nhất trong không khí dự a trên đi ện áp xung 1,2/50 m s, trong áp suất khí quyển là 80 kPa, tương đương với áp suất khí quyển danh nghĩa ở đ ộ cao 2 000 m so với mực n ư ớc biển. Chiề u dài đư ờng rò cũng phả i tương ứng với nhóm vật liệ u, như xác đ ịnh trong 2.7.1.3 của IEC 60664-1, ứng vớ i đi ện áp danh đ ịnh cho trong bảng 15. Bảng 15 – Chiều dài đư ờng rò nhỏ nhất Chiều dài đ ư ờng rò dùng cho thiết bị chịu ứng suất dài hạn Đi ện áp danh đ ịnh của cầu chảy đ ến và bằng V Nhóm vật liệu I Nhóm vật liệu II Nhóm vật liệu III 230 3,2 3,6 4 400 5 5,6 6,3 690 8 9 10 1000 12,5 14 16 7.9.2 Dòng đi ện rò của thiết bị thích hợ p đ ể cách ly Cầu chảy thích hợ p đ ể cách ly và có đi ệ n áp danh đ ịnh lớ n hơn 50 V, ph ả i đo dòng đi ện rò qua mỗi cực khi các cực tiếp xúc ở vị trí mở. Vớ i đi ện áp thử nghiệm bằng 1,1 lầ n đi ệ n áp danh đ ịnh, giá trị của dòng đi ện rò không đư ợ c vư ợt quá: - 0,5 mA trên mỗi cự c đ ối với cầu chảy chưa qua s ử dựng; - 2 mA trên mỗi cự c đ ối với cầu chảy giao nộ p đ ể thử nghiệm theo 8.5. 7.9.3. Yêu cầu kết cầu bổ sung đ ối với cầu chảy có ống dây chảy lắp liền, thích hợ p đ ể cách ly Giá đ ỡ cầu chảy phả i đư ợc ghi nhãn theo ký hiệu S00369 của IEC 60617. CHÚ THÍCH 1: Ký hiệ u IEC 60617-S00369 (DB: 2001-07) (trư ớ c đây là k ý hiệu 07-21-08 của IEC 60617-7). Khi cầu chảy ở vị trí mở, dây chảy nằm trong ống dây chảy, phải có khoảng cách ly giữa các cực tiếp xúc của cầu chảy phù hợp với chứ c năng cách ly. Vị trí này phả i đư ợc chỉ thị bằng vị trí của ống dây chảy. Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu này theo 8.2. Khi có phươ ng tiệ n khóa đư ợc nhà chế tạ o qui đ ị nh đ ể khóa cầu chảy ở vị trí cách ly, thì chỉ có thể khóa ở vị trí này, cầu chảy phả i đư ợc thiết kế sao cho khi ống dây chảy ở vị tri gắn liền vớ i đ ế cầu chảy thì tạo ra dấu hiệu chỉ ra vị trí mở và, vị trí khóa, nếu có. CHÚ THÍCH 2: Cho phép khóa ở vị trí đóng trong các ứng dụng cụ thể. Đ ối với cầu chảy có lắp mạ ch đi ện tử nối với cực về phía nguồn, cho phép cắ t đi ện khỏi (các) mạ ch đi ện tử này trong quá trình thử nghiệ m đ ộ bề n đi ện môi. 7.10. Khả năng ch ịu nhiệt Tất cả các bộ phận của cầu chảy phả i có đ ủ khả năng ch ịu nhiệt có thể xuất hiện trong sử dụng bình th ư ờng. Nế u không có qui đ ịnh nào khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thì yêu cầ u này đư ợc coi là đư ợ c đáp ứng khi cầu chảy đ ạ t đư ợc các kết quả thỏ a đ áng trong các thử nghiệm của 8.9 và 8.10. 7.11. Độ bề n cơ Tất cả các bộ phận của cầu chảy phả i có đ ủ khả năng đ ể chịu các ứng suất về cơ có th ể xuất hiện trong sử dụng bì nh thư ờng. Nế u không có qui đ ịnh vào khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thì yêu cầ u này đư ợ c coi là đư ợ c đ áp ứng khi cầu chảy đ ạt đ ư ợc các kết quả thỏ a đáng trong các th ử nghiệm của các đi ều từ đ ến 8.5 và 8.11.1. 7.12. Khả năng ch ố ng ăn m òn Tất cả các bộ phận bằng kim loại của cầu chảy phải có khả năng ch ị u đư ợc các ả nh hư ởng ăn m òn có thể xuất hiện trong sử dụng bì nh thư ờng. 7.12.1. Khả năng chống gỉ Các bộ phận bằng sắt phả i đư ợc bảo vệ đ ể đáp ứ ng đư ợc các thử nghiệm liên quan. Nế u không có qui đ ịnh nào khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thi yêu cầu này đư ợ c coi là đư ợ c đáp ứng khi cầu chảy đ ạ t đư ợc các kết quả thỏ a đáng trong các th ử nghiệm của 8.2.4.2 và 8.11.2.3. 7.12.2. Khả năng ch ịu nứt khi già hóa Bộ phận mang dòng phả i có đ ủ khả năng ch ịu nứt khi già hóa. Các thử nghiệm liên quan đư ợ c qui đ ịnh trong 8.2.4.2 và 8.11.2.1. 7.13. Khả năng ch ịu nhiệt không bì nh thư ờng và chịu cháy Tất cả các bộ phận của cầu chảy phả i có đ ủ khả năng chịu nhiệt không bì nh thư ờng và chịu cháy. Thử nghiệ m đư ợ c qui đ ịnh trong 8.11.2.2. 7.14. Tương thích đi ện từ Cầu chảy thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này không nhạy với nhiễ u đi ện từ thông thư ờng, vì vậy không phải thử nghiệm miễn nhiễm. Nhiễ u đi ện từ phát ra mộ t cách đáng k ể từ cầu chảy chỉ ở thờ i đi ểm cầu chảy t ác đ ộng. Các yêu cầu về tương thí ch đi ện từ đư ợc coi là đư ợc đáp ứng, với đi ều kiện là đi ện áp hồ quang lớn nhất trong quá trình tác đ ộng ở thử nghiệ m đi ển hình phải phù hợp với yêu cầu của 7.5. 8. Thử nghiệm 8.1. Qui đ ịnh chung 8.1.1. Loại thử nghiệm Các thử nghiệ m qui đ ị nh trong đi ều này là thử nghiệ m đi ển hình và trách nhiệm thực hiện thuộc về nhà chế tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có xuất hiện tình trạ ng không đ ạt ở một trong các thử nghiệ m này nhưng nhà ch ế tạo có thể chứng minh đư ợc việ c không đ ạt là không tiêu biểu cho loại cầu chảy đ ó mà do khuyết tật riêng của mẫu thử nghiệm thì phải làm lại thử nghiệm l iên quan. Đi ều này không á p đ ụng cho thử nghiệm khả năng c ắt của cầu chảy. Nếu các thử nghiệm chấp nhận dựa trên thỏa thuận giữa nhà chế tạ o và ngư ời sử dụng thì các phép thử phả i đư ợc chọn ra từ các thử nghiệ m đi ển hình. Thử nghiệ m đi ển hình đư ợc thực hiện nhằm kiểm tra một kiểu cầu chảy cụ thể hoặc một dãy cầu chảy tạo thành một loạ t đ ồng nhấ t (xem 8.1.5.2) đáp ứ ng các đ ặ c tính qui đ ị nh và tác đ ộng tin cậy trong điều kiện vận hành bìn h thư ờng hoặc trong đi ều kiện qui đ ịnh cụ thể. Sự phù hợp với thử nghiệm đi ển hì nh đư ợ c coi là đ ể chứng tỏ rằng tất cả các cầu chảy có kết cấ u như nhau đáp ứn g đư ợc các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Phải lặp lại thử nghiệ m đi ển hình nếu có sử a đ ổi bất kỳ bộ phận nào của cầu chảy theo cách có khả năng gây b ất lợi cho kết quả thử nghiệ m đi ển hình đ ã thực hiệ n trư ớ c đó, 8.1.2. Nhiệ t đ ộ không khí xung quanh (T a ) Nhiệ t đ ộ không khí xung quanh phải đ ư ợ c đo b ằng dụng cụ đo nhi ệ t đ ộ đư ợc bảo vệ khỏi gió lùa và bức xạ nhiệ t, đ ặt ở đ ộ cao ngang với tâm của cầu chảy và cách tâm cầu chảy khoảng 1 m. Tại thờ i đi ểm bắ t đ ầu mỗi thử nghiệm, nhiệ t đ ộ của cầu chảy phải xấp xỉ nhiệ t đ ộ không khí xung quanh. 8.1.3. Trạng thái của cầu chảy Thử nghiệm phả i đư ợc thực hiện trên cầu chảy sạch và khô. 8.1.4. Bố trí cầu chảy và kích thư ớc Ngoại trừ các thử nghiệm về cấp bảo vệ (xem 8.8), cầu chảy phả i đư ợc lắ p đ ặt ở vị trí có không khí lưu thông t ự do, trong môi trư ờng xung quanh không có gió lùa ở vị trí hoạ t đ ộng bình th ư ờng, ví dụ , đ ặt thẳ ng đ ứng và, nế u không có qui đ ịnh khác, thi lắp trên vật liệ u cách đi ệ n có đ ủ đ ộ cứng vữ ng đ ể chịu đư ợc các lự c đ ột ngộ t nhưng không ph ải là lự c đ ặt từ bên ngoài lên cầu chảy cần thử nghiệm. Dây chảy phả i đư ợc lắ p đ ặ t như trong s ử dụng bì nh thư ờng hoặc nằ m trong giá đ ỡ cầu chảy, tùy theo thiết kế của nó hoặc trong mộ t cơ c ấu thử nghiệm theo các chỉ dẫ n đư ợ c nêu trong các đi ều liên quan của phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Trư ớc khi bắ t đ ầu thử nghiệm, phả i đo các kích thư ớc bên ngoài qui định và so sánh kết quả đo đư ợc vớ i các kích thư ớ c qui đ ịnh trong tờ dữ liệu liên quan của nhà chế tạo hoặ c đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 8.1.5. Thử nghiệm dây chảy Dây chảy phả i đư ợc thử nghiệm bằng (các) loại đồ ng đi ện và, đối với dòng xoay chiều, ở tần số danh đ ịnh, nế u không có qui đ ịnh khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 8.1.5.1. Thử nghiệm toàn bộ Trư ớc khi tiến hành thử nghiệm này phả i đo đi ện trở trong R của tất cả các mẫu ở nhiệt đ ộ không khí xung quanh là (20 ± 5) °C có dòng đi ệ n dùng đ ể đo nh ỏ hơn ho ặc bằng 0,1 l n . Ghi lạ i giá tri đi ện trở R vào báo cáo thử nghiệm. Tóm tắt các thử nghiệm toàn bộ đư ợc nêu trong bảng 7A. 8.1.5.2. Thử nghiệm dây chảy của loạ t đ ồng nhất Các dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh khác nhau đư ợc coi là một loạ t đ ồng nhất vớ i đi ều kiện là: - có vỏ bọc giống nhau về hình dạng và kết cấu, chỉ có kích thư ớc phần tử chảy là khác nhau. Đi ều kiện này cũ ng đư ợc thỏa mãn khi chỉ có các cực tiếp xúc dây chả y là khác nhau, trong trư ờng hợ p đó, các thử nghiệ m đư ợc thực hiện trên dây chảy có cực tiếp xúc của dây chảy có nhiều khả năng t ạo ra kết quả thử nghiệm ít mong muốn nhất; - có mô i trư ờng dập hồ quang giống nhau và có cùng mứ c đ ộ đ ổ đ ầy; - có các phần tử chảy là các vật liệu giống nhau. Phần tử chảy phải có chiều dài và hình dạng giống nhau; CHÚ THÍCH: Ví dụ, phần tử chảy có thể đư ợc thành bằng các công cụ giống nhau từ vật liệu có chiều dày khác nhau. - có mặt cắt có thể khác nhau dọc theo chiều dài của các phần tử chảy cũng như s ố lư ợng của các phần tử chả y, không đư ợ c vư ợt quá mặt cắt và số lư ợng phần tử chảy của dây chảy có dòng đi ện danh đ ịnh lớn nhất; - khoảng cách nhỏ nhất giữa hai phần tử chảy liền kề và giữa các phần tử chảy và mặt trong của vỏ không nhỏ hơn kho ảng cách của dây chảy có dò ng đi ệ n danh đ ịnh lớn nhất; - thích hợ p đ ể sử dụng vớ i giá đ ỡ cầu chảy cho trư ớc, hoặc thích hợ p đ ể sử dụng mà khô ng có giá đ ỡ cầu chảy , nhưng có cách b ố trí giố ng nhau đ ối với tất cả các dòng đi ệ n danh đ ịnh trong loạ t đ ồng nhất; - liê n quan đ ến thử nghiệm đ ộ tăng nhi ệt, tích số Rl n 3/2 khô ng vư ợt quá các giá trị tương ứng dùng cho dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh lớn nhất trong loạ t đ ồng nhấ t. Đi ện trở R đư ợ c đo tr ên dây chả y như nêu trong 8.1.5.1; - liên quan đ ến thử nghiệm khả năng c ắt, khả năng c ắ t danh đ ịnh là không lớ n hơn kh ả năng c ắt của dây chảy có dòng đi ện lớn nhất trong loạ t đ ồng nhất. Nếu không, dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh lớn nhất trong số các dây chảy có khả năng c ắ t danh đ ịnh lớ n hơn ph ải chịu các thử nghiệm N° 1 và N° 2. Đ ối với các dây chảy trong một loạ t đ ồng nhất: - dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh lớn nhất phả i đư ợc thử nghiệm toàn bộ theo bảng 7A; - dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh nhỏ nhất chỉ phải thử nghiệm theo bảng 7B; - dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh nằm trong khoảng lớn nhất và nhỏ nhất phả i đư ợc thử nghiệm theo bảng 7C. Bảng 7A - Tóm tắt các thử nghiệm toàn bộ trên dây chảy và số lư ợng dây chảy cần thử nghiệm Thử nghiệm theo điều Số lư ợng mẫu Dây chảy "g” Dây chảy “a” 8.1.4 Kích thư ớc 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 4 3 3 x x x x x x 8.1.5.1 Đi ện trở x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8.3 Đ ộ tăng nhiệt, tiêu tán công suất x x 8.4.3.1 a) Dòng đi ện không chảy qui ư ớc x 8.4.3.1 b) Dò ng đi ện gây chả y qui ư ớc x 8.4.3.2 Dòng đi ệ n danh đ ịnh x 8.4.3.3 Đ ặc tính thời gian-dòng điệ n, ngư ỡng a) Ngư ỡng, dây chảy “g” l min (0,1 s) x b) l max (5 s) x c) l min (0,1 s) x d) l max (0,1s) x Ngư ỡng, dây chảy “a” x 8 4.3.4 Quá tải x x 8 4.3.5 Bảo vệ quá tải cáp qui uớc x 8.4 3.6 C ơ cấu chỉ thị 3) x x x x x x x x x x Cơ c ấ u đ ập 3) x x x x x x x x x x x x 8.5 N 0 5 Khả năng cắt 1) x x 8.5 N 0 4 Khả năng cắt 1) x x 8.5 N 0 3 Khả năng cắt 1) x x 8.5 N 0 2 Khả năng cắt 2) x x 8.5 N 0 1 Khả năng cắt 2) x x 8.6 Đ ặc tính dò ng đi ện cắt 4) 8.7 Đ ặc tính l 2 t 4 8.8 Cấp bảo vệ 4) B.9 Khả năng chịu nhiệt 4) 8.10 Không hỏng các cực tiếp xúc 4) 8. 11.1 Đ ộ bề n cơ 4) 8.11.2.1 Không bị nứt 4)5) 8.11.2.2 Khả năng chịu nhiệ t đ ộ bấ t thư ờng và chịu cháy 4) x x 8.11.2.3 Khả n ă ng chống gỉ 4) 1) Có hiệu lực đ ối vớ i đ ặc tính thời gian-dòng đi ện, nếu nhiệ t đ ộ không khí xung quanh nằm trong khoảng từ 15 °C đ ến 20 0 C (xem 8.4 3.3) Đối với dây chả y đư ợc thử nghiệm trong trang bị thử nghiệm, sử dụng các thử nghiệm theo 3a), 4a) và 5a) của 8.4 3 3. 2) Cũng có hiệu lự c đ ối vớ i đ ặc tính dòng đi ện cắ t và đ ặc tính l 2 t (xem 8.6 và 8.7) 3) Chỉ áp dụ ng đ ối với các dây chảy có cơ c ấu chỉ thị hoặc cơ cấ u đ ập. 4) Các thử nghiệ m theo các đi ều từ 8.6 đ ến 8.11 liên quan đ ến hệ cầu chả y đư ợc đề cập trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Số lư ợng mẫu cần thử nghiệm phụ thuộc vào hệ thống và vật liệu. 5) Đối với các dây chảy có bộ phận mang dòng làm bằng hợ p kim đ ồng có qua cán, có tỷ lệ đóng nh ỏ h ơ n 83 %. Bảng 7B - Tóm tắt các thử nghiệm dây chảy có dòng đi ện danh đ ịnh nhỏ trong loạ t đ ồng nhất và số lư ợng dây chảy cần thử nghiệm Thử nghiệm theo các điều Số lư ợng mẫu Dây chảy "g” Dây chảy “a” 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 8.1.4 Kích thư ớc x x x x x x 8.1.5.1 Đi ện trở x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8.4.3.1 a) Dòng đi ện không chảy qui ư ớc x 8.4.3.1 b) Dòng đi ện gây chả y qui ư ớc x 8.4.3.2 Dòng đi ệ n danh đ ịnh x 8.4.3.3.1 Đ ặc tính thời gian-dòng điện N 0 3a 4) x x N 0 4a 4) x x N 0 5a 4) x x 8.4.3.3.2 Ngư ỡng, dây chảy “g” a) l min (10 s) x b) l max (5 s) x c) l min (0,1 s) x d) l max (0,1 s) x Ngư ỡng, dây chảy “a” x 8.4.3.4. Quá tải x x 8.4.3.5. Bảo vệ quá tả i cáp quy ư ớc x 8.4.3.6. Cơ c ấu chỉ thị 3) x x Cơ c ấu đập 3) x x x x 8.5 N 0 1 Khả năng cắt 1) x x 8.6 Đ ặc tính dò ng đi ện cắt 2) 8.7 Đ ặc tính l 2 t 2) 8.8 Cấp bảo vệ 2) 8.9 Khả năng chịu nhiệt 2) 8.10 Không hỏng các cực tiếp xúc 2) 811.1 Đ ộ bề n cơ 4) 8.11.2.2 Khả năng chịu nhiệ t đ ộ bấ t thư ờng và chịu cháy 2) 8.11.2.3 Khả nang chống gỉ 2) 1) Cũng có hiệu lực đ ối vớ i đ ặc tính cắ t và đ ặc tính l 2 t (xem 8.6 và 8.7). 2) Có thể có các thử nghiệm theo các điều từ 8.6 đ ến 8.11 liê n quan đ ến hệ cầu chả y đư ợ c đ ề cập trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Số lư ợng mẫu cần thử nghiệm phụ thuộc vào hệ thống và vật liệu. 3) Chỉ áp dụ ng đ ối với các dây chả y có cơ c ấu chỉ thị hoặc c ơ cấ u đ ập. 4) Ngoại trừ ”gD", "gG" và "gM", vì đ ã thực hiệ n đ ủ các thử nghiệ m đư ợ c đ ề cập ở kiể m tra ngư ỡng (xem 8.4.3.3.2) Bảng 7C - Tóm tắt các thử nghiệm trên dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh trong khoảng lớn nhất và nhỏ nhất của loạ t đ ồng nhất và số lư ợng dây chảy cần thử nghiệm Thử nghiệ m theo đi ều Số lư ợng mẫu Dây chảy “g” Dây chảy "a" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 8.14 Kích thư ớc x x x x 8.1.5.1 Đi ện trở x x x x x x x x x x 8.4.3.1a) Dòng không chả y qui ư ớc x 8.4.3.2 Dòng đi ệ n danh đ ịnh x 8.4.3.3.1 Đ ặc tính thời gian cắt N° 4a 1) x x 8.4.3.3.2 a) Ng ư ỡng, dây chảy “g" l min (10 s) x b) l max (5 s) x c) l min (0,1 s) x d) l max (0,1 s) x Ngư ỡng dây chảy “a" x x 8.4.3.5 Bảo vệ quá tả i cáp thông thư ờng x CHÚ THÍCH: Thử nghiệm này có thể thực hiện ở đi ện áp giảm thấp. ’’ Ngoại trừ “gD", “gG” và “gM, vì đ ã thực hiệ n đ ủ các thử nghiệ m đư ợc đề cập ở kiể m tra ngư ỡng (xem 8.4.3.3.2) 8.1.6 Thử nghiệ m giá đ ỡ cầu chảy Giá đ ỡ cầu chảy phải chịu các thử nghiệm theo bảng 8. Bảng 8 - Tóm tắt các thử nghiệm toàn bộ trên gi á đ ỡ cầu chảy và số lư ợng giá đ ỡ cần thử nghiệm Thử nghiệm theo điều Số lư ợng mẫu 1 1 3 3 8.1.4 Kích thư ớc x x x 8.2 Tính chất cách ly x 8.3 Đ ộ tăng nhiệt và tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợc x 8.5 Dòng đi ệ n đ ỉnh chị u đư ợc x 8.8 Cấp bảo vệ x 8.9 Khả năng ch ịu nhiệt x 8.10 Không hỏng cực tiếp xúc x 8.11.1 Độ bề n cơ x x x x 8.11.2.1 Không bị nứt 1) x 8.11.2.2 Khả năng chịu nhiệ t đ ộ bấ t thư ờng và chịu cháy x 8.11.2.3 Khả năng chống gỉ x 1) Đ ối với giá đỡ cầu chảy có các bộ phận mang dòng đư ợc làm bằng hợ p kim đ ồng có qua cán, có tỷ lệ đ ồng nhỏ hơn 83 %, CHÚ THÍCH: Có thể cán các thử nghiệm bổ sung liê n quan đ ến hệ cầu chả y đ ặc biệ t đư ợ c đ ề cập trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Số lư ợng mẫu phụ thuộc vào hệ thống và vật liệu. 8.2. Kiểm tra tính chất cách ly và tính thích hợ p đ ể cách ly 8.2.1. Bố trí giá đ ỡ cầu chảy Ngoài các đi ều kiện nêu trong 8.1.4 còn có các bổ sung sau đây: Cầu chảy phải đư ợc lắp dây chảy có kích thư ớc lớn nhấ t đư ợc thiết kế cho loạ i giá đ ỡ cầu chảy liên quan. Khi dự a vào đ ế cầu chảy đ ể cách đi ện, các phần là kim loại phả i đư ợ c đ ặt ở các đi ể m dùng đ ể cố đ ị nh đ ế cầu chảy theo các đi ều kiện lắ p đ ặt do nhà chế tạ o qui đ ịnh, các phần kim loại này phả i đư ợc coi là bộ phận khung của thiết bị. Nếu nhà chế tạ o không có qui đ ịnh nào khác, thì đ ế cầu chảy phả i đư ợc cố đ ịnh vào một tấm kim loại. Nếu dây chả y đư ợc thiết kế đ ể thay thế trong khi có đi ện, thì bề mặt của dây chả y, cơ c ấ u dùng đ ể thay dây chảy hoặc ống dây chảy, nếu có, có thể bị chạm tới trong khi thay thế đúng cách đư ợc coi tà một bộ phận của cầu chảy. Do vậy, các bề mặt này nếu bằng vật liệ u cách đi ện thì phải có vỏ bọc bằng kim loạ i đư ợc nố i đ ến khung của thiết bị trong quá trình thử nghiệm; nếu bằng kim loại thì chúng phả i đư ợc nối trực tiếp với khung. Nế u có phương ti ện cách ly bổ sung, ví dụ như các vác h ngăn do nhà ch ế tạo cung cấp, thì các phương ti ện cách ly này phải ở đúng v ị trí trong quá trình thử nghiệm. Đ ể kiểm tra tính thích hợ p đ ể cách ly, thiết bị phải ở vị trí mở bì nh thư ờng, dây chảy nằm trong ống cầu chảy, hoặc dây chả y và trong trư ờng hợp thuộ c đ ố i tư ợng áp dụng, ống cầu chảy phả i đư ợc tháo ra. 8.2.2. Kiểm tra tính chất cách ly 8.2.2.1. Các đi ể m đ ặ t đi ện áp thử nghiệm Đi ện áp thử nghiệ m dùng đ ể kiểm tra tính chất cách ly phả i đư ợ c đ ặt vào: a) giữa các bộ phậ n mang đi ện và khung, với dây chả y và cơ c ấ u dùng đ ể thay dây chảy hoặc ống cầu chảy, nếu có, ở đúng v ị trí; b) giữ a các đ ầu nối khi cầu chảy ở vị trí mở bình th ư ờng, dây chảy nằm trong ống cầu chảy, hoặc khi dây chả y và cơ c ấ u dùng đ ể thay dây chảy hoặc ống cầu chảy, nế u có, đ ã đư ợc tháo ra; c) giữa các bộ phậ n mang đi ện có cự c tính khác nhau trong trư ờng hợ p giá đ ỡ cầu chảy nhiều cực, với dây chả y có kích thư ớc lớn nhất dự kiến lắp vớ i giá đ ỡ này và (các) cơ c ấ u dùng đ ể thay (các) dây chảy hoặc (các) ống cầu chảy, nếu có, ở đúng v ị trí; d) giữa các bộ phậ n mang đi ệ n, trong trư ờng hợ p giá đ ỡ cầu chảy nhiều cực, có thể có chênh lệ ch đi ện thế sau khi dây chả y tác đ ộng, với (các) ống cầu chảy hoặc chỉ riêng (cá c) cơ c ấ u dùng đ ể thay (các) dây chả y (như ng không có dây chảy) ở đúng v ị trí. 8.2.2.2. Giá trị đi ện áp thử nghiệm Giá trị hiệu dụng củ a đi ện áp thử nghiệm có tần số công nghiệ p đư ợc cho trong bảng 9 là hàm số củ a đi ệ n áp danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy. Bả ng 9 - Đi ện áp thử nghiệm Đ iệ n áp danh đ ịnh U n củ a giá đ ỡ cầu chảy V Đi ện áp thử nghiệm xoay chiều (hiệu dụng) V Đi ện áp thử nghiệm một chiều V đ ến và bằng 60 1 000 1 415 61-300 1 500 2 120 Xoay chiều và một chiều 301 - 690 1 890 2 670 691-800 2 000 2 830 801 -1 000 2 200 3 110 Chỉ cho đi ện một chiều 1 001-1 500 3 820 8 .2.2.3 Phương pháp th ử nghiệm 8.2.2.3.1. Đi ện áp thử nghiệm phả i đư ợ c đ ặ t tăng d ần rồi giữ ở giá trị đ ầ y đ ủ như cho trong b ảng 9 trong thời gian 1 min. CHÚ THÍCH: Nguồn tạ o đi ện áp thử nghiệm cần có dòng đi ện ngắn mạch tối thiểu là 0,1 A ở chế đ ộ đ ặ t tươ ng ứng vớ i đi ện áp thử nghiệm trên mạch hở. 8.2.2.3.2. Giá đ ỡ cầu chảy phải chị u đư ợ c đi ều kiện ẩm. Xử lý ẩm phả i đư ợc thực hiện trong tủ ẩ m có đ ộ ẩm không khí tương đ ối đư ợc duy trì trong khoảng từ 91 % đ ến 95 %. Nhiệ t đ ộ không khí tại vị trí đ ặt mẫu phả i đư ợc giữ đ ể không sai lệch quá 2 °C so với giá trị T thích hợp trong khoảng từ 20 °C đ ến 30 °C. Trư ớc khi đ ặt vào tủ ẩm, mẫu phả i đư ợ c đưa v ề nhiệ t đ ộ sai khác so với giá trị T nói trên không quá 2 °C. Đ ặt mẫu vào tủ trong thời gian 48 h. Ngay sau khi xử lý ẩm và sau khi đ ã lau hết những giọ t nư ớ c đ ọng, phả i đo đi ện trở cách đi ện giữ a các đi ểm nêu trong 8.2.2.1 bằ ng cách đ ặ t đi ện áp một chiều có giá trị xấp xỉ 500 V. 8.2.3. Kiểm tra tính thích hợ p đ ể cách ly Khe hở không khí lớ n hơn các giá tr ị cho trong bảng 14 có thể đư ợc kiểm tra bằ ng cách đo kích thư ớc hoặc bằng cách thử nghiệ m đi ện áp. 8.2.3.1. Các đi ể m đ ặt đ iện áp thử nghiệm Đi ện áp thử nghiệm d ùng đ ể kiểm tra tính thích hợ p đ ể cách ly phả i đư ợ c đ ặt giữ a các đ ầu nối trong khi dây chả y và cơ c ấ u dùng đ ể thay dây chảy hoặc ống cầu chảy, nếu có, đ ư ợc tháo ra, hoặc thiết bị đang ở vị trí mở bì nh thư ờng, với dây chảy nằm trong ống cầu chảy. 8.2.3.2. Giá trị của điện áp thử nghiệm Đi ện áp thử nghiệ m dùng đ ể kiểm tra là giá trị củ a đi ện áp chị u xung danh đ ị nh đư ợc cho trong bảng 16. Bả ng 16 - Đi ện áp thử nghiệ m đ ặt lên các cự c đ ể kiểm tra tính thích hợ p đ ể cách ly Đi ện áp chị u xung danh đ ịnh U imp kV Đi ện áp thử nghiệm và đ ộ cao so với mự c nư ớc biển tương ứng U 1.2/50 kV Mự c nư ớc biển 200 m 500 m 1 000 m 2 000 m 0,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2 2,5 3,5 3,5 3,4 3,2 3 4,0 6,2 6,0 5,8 5,6 5 6,0 9,8 9,6 9,3 9,0 8 8,0 12,3 12,1 11,7 11,1 10 12,0 18,5 18,1 17,5 16,7 15 8.2.3.3. Phương pháp th ử nghiệm Đi ện áp xung 1,2/50 m s theo bả ng 16 đư ợ c đ ặ t năm l ần lên mỗi cực trong thời gian ít nhất là 1 s. 8.2.4. Khả năng ch ấp nhận kết quả thử nghiệm 8.2.4.1. Trong quá trình đ ặ t đi ện áp thử nghiệm theo bảng 9, k hông đư ợ c có phóng đi ệ n đ ánh thủ ng cách đi ện hoặ c phóng đi ện bề mặ t. Phóng đi ện mờ nhưng không gây s ụt áp thì đư ợc bỏ qua. Không đư ợ c có phóng đi ệ n đánh th ủng trong quá trình thử nghiệ m đi ện áp xung. 8.2.4.2 . Đi ện trở cách đi ệ n đo theo 8.2.2.3.2 không đư ợc nhỏ hơn 1 M W . 8.3. Kiể m tra đ ộ tăng nhi ệt và tiêu tán công suất 8.3.1. Bố trí cầu chảy Nếu không có qui đ ịnh nào khác của nhà chế tạo, thì phải sử dụng một cầu chảy cho thử nghiệm này. Cầu chảy phả i đư ợc lắ p đ ặ t trong môi trư ờ ng không khí lưu thông t ự do như qui đ ị nh trong 8.1.4 đ ể đ ảm bảo rằng kết quả thử nghiệm không bị ả nh hư ởng bởi điều kiện lắ p đ ặt thực tế. Thử nghiệm phả i đư ợc thực hiện ở nhiệ t đ ộ không khí xung quanh là (20 ± 5) °C. Việc nối dây về cả hai phía của từng cầu chảy phải có chiều dài không nhỏ hơn 1 m. Trong trư ờng hợp cần thiết hoặc cần bố trí từ hai cầu chảy trở lên trong một thử nghiệm kết hợp thì các cầu chảy có thể mắc nối tiế p. Đi ều này có thể dẫ n đ ến chiều dài tổng giữ a hai đ ầu nối của cầu chảy mắc nối tiếp khoảng 2 m. Cáp phải càng thẳng càng tốt. Nế u không có qui đ ịnh khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thì mặt cắt của dây nối phải đư ợc chọn theo bả ng 10. Đ ối với dòng đi ệ n danh đ ị nh đ ến 400 A, phải sử dụng cáp nối là cáp có ruột dẫn bằ ng đ ồng một lõi có bọ c cách đ iệ n PVC màu đen. Đ ối với dòng đi ệ n danh đ ịnh từ 500 A đ ến 800 A, có thể sử dụng ruột dẫn bằ ng đ ồng một lõi có bọ c cách đi ệ n là PVC màu đen ho ặc sử dụng thanh cái bằ ng đ ồng trầ n. Đ ối với các dòng đi ệ n danh đ ị nh cao hơn, ch ỉ sử dụng thanh cái bằ ng đ ồ ng sơn đ en mờ. Mômen xiế t các vít đ ể nối cáp vớ i đ ấu nố i đư ợc cho trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 8.3.2. Đo đ ộ tăng nhi ệt Các giá trị về đ ộ tăng nhi ệt cho trong bảng 4 dùng cho các cực tiế p xúc và đ ầu nối của cầu chảy phả i đư ợ c xác đ ịnh bằng các thiết bị đo thích h ợp nhất, với đi ều kiện thiết bị đo này không th ể gây ả nh hư ởng đáng kể đ ến nhiệ t đ ộ của bộ phận cầu chảy . Phương pháp s ử dụng phả i đư ợc nêu trong báo cáo thử nghiệm. 8.3.3. Phép đo ti êu tán công suất trên dây chảy Dây chảy phả i đư ợc lắp và o giá đ ỡ cầu chảy hoặc vào trang bị thử nghiệ m như qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Bố trí thử nghiệm phả i theo qui đ ịnh trong 8.3.1. Tiêu tán công suất trên dây chảy phải đư ợc đo theo đơn v ị oát, các đi ể m đo đư ợc chọn trên dây chảy đ ể cho giá trị lớn nhấ t, Các đi ể m đo đư ợc cho trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 8.3.4. Phương pháp thử nghiệm Các thử nghiệm (8.3.4.1 và 8.3.4.2) phả i đư ợc tiếp tụ c cho đ ến khi hiể n nhiên là đ ộ tăng nhi ệt không thể vư ợt quá giới hạ n qui đ ịnh nếu các thử nghiệm vẫn tiếp tụ c cho đ ế n khi đ ạ t đư ợc nhiệ t đ ộ ổ n đ ịnh. Nhiệ t đ ộ ổ n đ ịnh là nhiệ t đ ộ mà sau mỗi giờ sự thay đ ổi không quá 1 °C . Phép đo ph ả i đư ợc tiến hành trong 15 min cuối của thử nghiệm. Cho phép tiến hành thử nghiệm này ở đi ện áp giảm thấp. 8.3.4.1. Đ ộ t ăng nhi ệt củ a giá đ ỡ cầu chảy Phải thực hiện thử nghiệ m đ ộ tăng nhiệt ở đi ện xoay chiều bằng cách sử dụng dây chảy mà, tại dòng đi ệ n danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy , tiêu tán lư ợng công suất bằng với tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợ c danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy, hoặc sử dụng một dây chảy giả trong trư ờng hợ p có qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Dòng đi ện chạy trong mạch thử nghiệm phải là dò ng đi ệ n danh đ ịnh củ a giá đ ỡ cầu chảy. 8.3.4.2. Tiêu tán công suất trên dây chảy Thử nghiệm phả i đư ợc thực hiện bằ ng đi ện xoay chiều, ở dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy. Bảng 10 - Mặt cắt của ruột dẫ n đ ồng dùng trong các thử nghiệ m tương ứng của 8.3 và 8.4 Dòng đ iệ n danh đ ịnh A Mặt cắt mm 2 2 1 4 1 6 1 8 1,5 10 1,5 12 1,5 16 2,5 20 2,5 25 4 32 6 40 10 50 10 63 16 80 25 100 35 125 50 160 70 200 95 250 120 315 185 400 240 500 2 x150 hoặc 2 x (30 X 5)* 630 2x185 hoặc 2 x (40 x 5 )* 800 2 x 240 hoặc 2 x (50 x5 )* 1 000 2 x ( 60 x5 )* 1 250 2 x (80 x5)* * Mặt cắt khuyến cáo dùng cho cầu chảy đư ợc ấ n đ ị nh đ ể nối với thanh cái bằ ng đ ồng. Kiể u đ ấu nối và bố trí đ ấu nối phả i đư ợc nêu trong báo cáo thử nghiệ m. Đ ối vối thanh cái s ơn đen mờ : khoảng cách giữa hai thanh cái song song của cùng một cực xấp xỉ là 5 mm. CHÚ THÍCH: Các giá trị cho trong bả ng 10 cũng như gi ới hạ n đ ộ tăng nhi ệt cố đ ịnh trong bảng 4 cần đư ợc coi là qui ư ớc có hiệu lự c đ ối với thử nghiệ m đ ộ tăng nhi ệ t qui đ ịnh trong 8.3.4. Cầu chảy đư ợc sử dụng hoặc đư ợc thử nghiệm t heo các đi ều kiệ n tương ứng với hệ thống lắ p đ ặt cho truớc có thể có kiểu, tính chất và cách bố trí đ ấu nối khác với các điều kiện thử nghiệm này. Vì vậy có thể yêu cầu hoặc chấp nhận giới hạ n đ ộ tăng nhi ệt khác. 8.3.5. Khả năng ch ấp nhận kết quả thử nghiệm Đ ộ tăng nhi ệ t không đư ợ c vư ợt quá các giá trị qui đ ịnh trong bảng 4. Tiêu tán công suất của dây chảy không đư ợ c vư ợt quá giá trị tiêu tán công suấ t danh đ ịnh của nó hoặc giá trị đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Tiêu tán công suất chấp nhậ n đư ợc của gi á đ ỡ cầu chảy không đư ợc nhỏ hơn giá tr ị tiêu tán công suấ t danh đ ịnh của các dây chảy dự đ ị nh đ ể sử dụng vớ i giá đ ỡ cầu chảy đó hoặc các giá trị qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Sau thử nghiệm này, cầu chảy phải ở trong trạng thái thỏa đáng. C ụ thể, các bộ phận củ a giá đ ỡ cầu chảy dùng đ ể cách ly phải chị u đư ợc điện áp thử nghiệ m theo 8.2 sau khi đ ã đư ợc làm nguội về nhiệ t đ ộ xung quanh (xem bả ng 9); ngoài ra, không đư ợc có bất kỳ biến dạng nào có thể gây phương h ạ i đ ế n tác đ ộ ng đúng c ủa cầu chảy. 8.4 Kiểm tra tác dộng 8.4.1. Bố trí cầu chảy Bố trí cầu chảy đư ợ c qui định trong 8.1.4. Chiều dài và mặt cắt của ruột dẫ n đư ợc nối phải tương ứng với chiều dài và mặt cắ t đư ợ c qui đ ịnh trong 8.3.1 và phải đư ợc chọn theo dòn g đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy. Xem bảng 10. 8.4.2. Nhiệ t đ ộ không khí xung quanh Trong quá trình thử nghiệm, nhiệ t đ ộ không khí xung quanh phải là (20 ± 5) 0 C. 8.4.3. Phương pháp thử nghiệm và kết quả thử nghiệm chấp nhận đư ợc 8.4.3.1. Kiểm tra dòng đi ện không chảy và dòng đi ện gây chả y qui ư ớc Cho phép tiến hành các thử nghiệ m dư ớ i đây ở đi ện áp giảm thấp: a) Cho dây chảy chịu dòng đi ện không chảy quy ư ớc (I nf ) trong thời gian bằng thời gian qui ướ c qui đ ịnh trong bảng 2. Dây chả y không đư ợc chảy trong thời gian này b) Sau khi đư ợc làm nguộ i đ ến nhiệ t đ ộ xung quanh, cho dây chảy chịu dòng đi ện gây chả y qui ư ớc (l f ). Dây chảy phả i tác đ ộng trong thờ i gian qui ư ớ c như qui đ ịnh trong bảng 2. 8.4.3.2. Kiểm tra dòng đ iệ n danh đ ịnh của dây chảy “g” Đ ể kiểm tra dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy cần thực hiện các thử nghiệ m dư ớ i đây, c ầu chảy được l ắ p đ ặ t như qui đ ịnh trong 8.4.1. Cho phép thực hiện các thử nghiệm này ở đi ện áp giảm thấp. Một dây chảy phải chịu một thử nghiệ m xung trong 100 h, trong đó dây ch ảy sẽ mang tải chu kỳ. Mỗi chu kỳ có mộ t giai đo ạ n đóng trong th ờ i gian qui ư ớc và mộ t giai đo ạn cắt bằng 0,1 lần thời gian qui ư ớc, dòng đi ện thử nghiệm bằng 1,05 lần dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy. Sau thử nghiệ m này các đ ặc tính của dây chả y không đư ợ c thay đ ổi. Việc kiểm tra phả i đư ợc thực hiện bằng thử nghiệ m nêu trong đi ểm a) của 8.4.3.1. 8.4.3.3. Kiể m tra đ ặc tính thời gian -dòng đi ện và ngư ỡng 8.4.3.3.1. Đ ặc tính thời gian-dòng đi ện Đăc tính th ời gian-dòng đi ện có thể đư ợc kiểm tra dựa trên kết quả đ ạ t đư ợc từ máy hiện sóng ghi lại trong quá trình thực hiện thử nghiệm theo 8.5. Cầ n xác đ ị nh các giai đo ạ n dư ớ i đ ây: 1) từ thờ i đi ể m đóng m ạ ch đ ến thờ i đi ể m phép đo đi ện áp chứng tỏ bắ t đ ầu có hồ quang; 2) từ thờ i đi ể m đóng m ạ ch đ ến thờ i đi ểm mạ ch đi ện ngắt hoàn toàn. Các giá trị thờ i gian trư ớc hồ quang và thờ i gian tác đ ộ ng đư ợ c xác đ ị nh như v ậy chiếu theo trụ c hoành tương ứng với giá trị của dòng đi ện kỳ vọng phải nằm trong vùng thời gian-dòng đi ện do nhà chế tạ o đưa ra ho ặ c đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Đ ối với các dây chảy của loạ t đ ồng nhất (xem 8.1.5.2) thử nghiệm toàn bộ theo 8.5 chỉ thực hiện trên dây chảy có dòng đi ệ n danh đ ịnh lớn nhất, dây chảy này phả i có đ ủ thông số đ ặ c trưng v ề dòng đi ện nhỏ hơn chỉ đ ể kiểm tra thờ i gian trư ớc hồ quang. Trong trư ờng hợp này, phải thực hiện các thử nghiệm bổ sung ở nhiệ t đ ộ không khí xung quanh là (20 ± 5) 0 C và chỉ ở các giá trị của dòng đi ện kỳ vọ ng dư ớ i đây: - đ ối với dây chảy “g" trừ dây chảy “gD”, “gG" và “gM”, khi các thử nghiệ m đ ầ y đ ủ đư ợc thực hiện theo kiểm tra củ a ngư ỡng (xem 8.4.3.3.2): thử nghiệm 3a), từ 10 đ ến 20 lần; thử nghiệm 4a), từ 5 đ ến 8 lần; thử nghiệm 5a), từ 2,5 đ ến 4 lần dòng đi ện danh định của dây chảy; - đ ối với dây chảy “a" thử nghiệm 3a), từ 5 k 2 đ ến 8 k 2 lần thử nghiệm 4a), từ 2 k 2 đ ến 3 k 2 lần; thử nghiệm 5a), từ k 2 đ ến 1,5 k 2 lần dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy (xem hình 2). Thử nghiệm bổ sung này có thể đư ợc thực hiện ở đi ện áp giảm thấ p. Trong trư ờng hợ p đó, n ếu thờ i gian trư ớc hồ quang vư ợt quá 0,02 s thì giá trị của dòng đi ệ n đo đư ợc trong quá trình thử nghiệm phả i đư ợc coi là giá trị của dòng đi ện kỳ vọng. 8.4.3.3.2. Kiể m tra ngư ỡng Các thử nghiệ m sau đây có th ể thực hiện ở đi ện áp giảm thấp. Ngoài các thử nghiệm đ ã nêu trên đây, còn phải thực hiện tiếp các thử nghiệm bổ su ng đ ể kiểm tra dây chảy ‘gG” và "gM\” a) Cho dây chảy chịu dòng đi ện nêu trong bảng 3, cột 2 trong 10 s. Dây chảy khô ng đư ợ c tác đ ộng. b) Cho dây chảy chịu dòng đi ện nêu trong bảng 3, cột 3. Dây chảy phả i tác đ ộng trong vòng 5 s. c) Cho dây chảy chịu dòng đi ện nêu trong bảng 3, cột 4 trong 0,1 s. Dây chảy khô ng đư ợ c tác đ ộng. d) Cho dây chảy chịu dòng đi ện nêu trong bảng 3, cột 5. Dây chảy phả i tác đ ộng trong vòng 0,1 s. 8.4.3.4. Quá tải Bố trí thử nghiệm cũng giố ng như b ố trí thử nghiệm đ ộ tăng nhi ệt (xem 8.3.1). Ba mẫu dây chảy phải chị u 50 xung có cùng đ ộ rộng xung và có cùng dòng đi ện thử nghiệm. Đ ối với dây chảy ”g", dòng đi ện thử nghiệm phải bằng 0,8 lần dòng đi ệ n đư ợ c xác đ ịnh từ đ ặc tính thời gian-dòng đi ệ n trư ớc hồ quang nhỏ nhất của nhà chế tạo trong thờ i gian trư ớc hồ quang là 5 s. Đ ộ rộng của mỗi xung phải là 5 s và khoảng thời gian giữa các xung phải bằng 20 % của thời gian qui ư ớc qui đ ịnh trong bảng 2. Đ ối với dây chảy “a", dòng đi ện thử nghiệm phải bằng k 1 l n ± 2 %. Đ ộ rộng xung phả i tương ứng vớ i đ ộ rộng chỉ ra trên đư ờng cong quá tải của k 1 l n do nhà chế tạ o qui đ ịnh. Khoảng thời gian giữa các xung phải bằng 30 lầ n đ ộ rộng xung. Thử nghiệm này có thể thực hiện ở đi ện áp giảm thấp. CHÚ THÍCH: Có thể giảm khoảng thời gian giữa các xung khi có sự đ ồng ý của nhà chế tạo. Sau khi làm mát đ ể trở về nhiệ t đ ộ không khí xung quanh, dây chảy phải chịu dòng đi ện bằng với dò ng đi ện sử dụng trong quá trình thử nghiệm quá tải. Thời gian trư ớc hồ quang, khi cho dò ng đi ện này chạy qua, phải nằm trong vùng thời gian - dòng đi ện của nhà chế tạo. 8.4.3.5. Bảo vệ quá tả i qui ư ớc của cáp (chỉ đ ối với dây chảy “gG”) Đ ể chứng tỏ dây chảy có khả năng b ảo vệ cáp khỏi quá tải, một dây chảy phải chịu thử nghiệ m qui ư ớ c sau đây. D ây chả y đư ợc lắ p vào giá đ ỡ cầu chảy thích hợp của nó hoặc vào trang bị thử nghiệ m như qui đ ị nh trong 8.4.1, nhưng đư ợc lắp với ruột dẫ n đ ồng có bọc PVC và có mặt cắ t như qui đ ịnh trong bảng 11. Cầu chảy và dây dẫn nố i đ ến cầu chảy phải đư ợc gia nhiệ t trư ớc bằng dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy trong thời gian bằng với thờ i gian qui ư ớc. Sau đó, d òng đi ện thử nghiệm đư ợc tă ng đ ến giá trị bằng 1,45 l z (l z đư ợ c qui đ ịnh trong bảng 11). Dây chảy phả i tác đ ộng trong thời gian nhỏ hơn th ờ i gian qui ư ớc. Thử nghiệm này có thể thực hiện ở đi ện áp giảm thấp. CHÚ THlCH: Không cần thực hiện thử nghiệm này nếu tích 1,45l z , lớ n hơn dò ng đ iện gây chảy qui ư ớc. Bảng 11 – Bả ng dùng cho thử nghiệm trong 8.4.3.5 l n của dây chảy A Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫ n đ ồng mm 2 l z * A 12 1 15 16 1,5 19,5 20 và 25 2,5 27 32 4 36 40 6 46 50 và 63 10 63 80 16 85 100 25 112 125 35 138 160 50 168 200 70 213 250 120 299 315 185 392 400 240 461 * Khả năng mang d òng l z đ ối với hai ruột dẫn mang tải (xem bảng A52-2 của IEC 60364-5-52). 8.4.3.6. Hoạ t đ ộng của thiết bị chỉ thị và c ơ cấ u đ ập, nếu có Hoạ t đ ộ ng đúng c ủa thiết bị chỉ thị đư ợc kiểm tra kết hợp với kiểm tra khả năng c ắt (xem 8.5.5). Đ ể kiểm tra hoạ t đ ộng củ a cơ c ấu đ ập, nếu có, phải thử nghiệm một mẫu bổ sung ở dòng đi ện - I 4 (xem bảng 12A và 12B) trong trư ờng hợp dây chảy “g”; - 2 k 1 l n trong trư ờng hợp dây chảy "a" (xem hình 2); và ở đi ện áp phục hồi là: - 20 V đ ối vố i đi ện á p danh đ ị nh không vư ợt quá 500 V; - 0,04 U n đ ối vớ i đi ệ n áp danh đ ị nh vư ợt quá 500 V. Giá trị đi ện áp phục hồi có thể vư ợt quá 10 %. Cơ cấ u đ ập phả i tác đ ộng trong quá trình thực hiện tất cả các thử nghiệm tiến hành ở đi ện áp phục hồi: - ít nhất là 20 V. Trong quá trình thực hiện một trong các thử nghiệm này, nếu có xuất hiện sai lỗi ở thiết bị chỉ thị hoặ c cơ c ấ u đ ập thì thử nghiệm không đư ợc coi là khô ng đ ạt với đi ều kiện nhà chế tạo có thể chứn g minh đư ợc việ c không đ ạt là không tiêu biểu cho loại cầu chảy đó mà do khuy ết tật riêng của mẫu thử nghiệm. 8.5. Kiểm tra khả năng c ắt 8.5.1. Bố trí cầu chảy Bố trí thử nghiệ m đư ợ c qui đ ịnh trong 8.1.4. Phải bố trí các ruột dẫn thích hợp có chiều dài xấp xỉ 0,2 m trên hai phía của cầu chảy hoàn chỉnh trong mặt phẳng củ a cơ c ấ u đ ấu nố i và theo hư ớng của tuyến nối giữ a các đ ầu nối của cầu chảy. Ở khoảng cách này, toàn bộ dây phả i đư ợc đỡ chắc chắn. Ngoài ra dây phả i đư ợc uốn vuông góc về phía sau. Bố trí thử nghiệ m này đư ợ c coi là đáp ứng khi sử dụng trang bị thử nghiệ m đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 8.5.2. Đ ặ c trưng c ủa mạch thử nghiệm Mạ ch đi ện thử nghiệ m đư ợc thể hiện bằng ví dụ trên hình 4. Mạch thử nghiệm phải là loại một cực, tức là một cầu chảy phả i đư ợc thử nghiệm ở đi ện áp dự a trên đi ệ n áp danh đ ịnh của nó. CHÚ THÍCH: Thử nghiệm mộ t pha cũng đem l ại các thông tin đầ y đ ủ để áp dụng trong mạch ba pha. Nguồ n đi ện cung cấp cho mạch thử nghiệm phả i đ ủ công suấ t đ ể cho phép chứng tỏ đư ợc các đặc tính qui đ ịnh. Nguồ n đi ện phả i đư ợc bảo vệ bằng một áptômát hoặc thiết bị bảo vệ D thích hợp khác; một biến trở R mắc nối tiếp với mộ t đi ện cả m đi ều chỉ nh đư ợc L phải cho phép đi ều chỉ nh đư ợ c đ ặc trưng của mạch thử nghiệm. Mạ ch đi ệ n này đư ợc khép kín bằng thiết bị thích hợp C. Các giá trị cầ n xem xét đư ợc nêu trong bảng 12A và 12B. - Đ ối vớ i đi ện xoay chiều: Khi tần số danh định của cầu chảy là 50 Hz hoặc 60 Hz hoặ c không đư ợc chỉ ra (xem 5.4), thử nghiệm phả i đư ợc tiến hành ở tần số nguồn từ 45 Hz đ ến 62 Hz. Nếu có chỉ ra các tần số khác thì thử nghiệ m đư ợc tiến hành ở tần số đư ợc nêu với dung sai là ± 20 %. Cuộn cảm L phải là cuộn cảm lõi không khí dùng cho thử nghiệm N° 1 và N° 2. Giá trị đ ỉnh củ a đi ện áp phục hồi tần số công nghiệp nằm trong toàn bộ nửa chu kỳ đ ầu sau khi lọ c và trong năm giá tr ị đ ỉnh liên tiế p sau đó ph ả i tương ứng với giá trị đ ỉ nh liên quan đ ến giá trị hiệu dụ ng qui đ ịnh trong bảng 12A. - Đ ối vớ i đi ện một chiều: Thử nghiệm khả năng c ắt phải thực hiện vớ i đi ện một chiều trên mạ ch đi ện cả m có đi ện trở mắc nối tiế p đ ể đi ều chỉnh dòng đi ện kỳ vọ ng. Đi ện cảm có thể tạo ra bằng cách nối tiếp và nối song song các cuộn cảm thích hợp, Các cuộn cảm này có thể có lõi sắt, miễn là chúng không bị bão hòa trong quá trình thử nghiệm. Hằng số thời gian phải nằm trong các giới hạn chì ra trong bảng 12B. Giá trị tr u ng b ình củ a đi ện áp phục hồi đi ện một chiều trong thời gian 100 ms sau khi dập hồ quang kết thúc phải lớ n hơn ho ặc bằng giá trị qui đ ịnh trong bảng 12B. 8.5.3. Thiết bị đo Dòng điện dóng từ đ ồ thị phả i đư ợc ghi lại bằng một trong các mạ ch đo O 1 của một máy hiện sóng nối vớ i các đ ầu nối của một thiết bị đo thích h ợp, Một mạ ch đo O 2 khác của máy hiện sóng phả i đư ợc nối bằ ng các đi ện trở hoặc máy biến áp, nếu có thể, nố i đ ế n đ ầu nối của nguồ n đi ện trong quá trình thử nghiệm hiệu chuẩn, và nố i đ ế n các đ ầu nối của cầu chảy trong quá trình thử nghiệ m sau đó. Đi ện áp hồ quang xuất hiện trong quá trình thử nghiệm N° 1 và 2 phả i đư ợ c đo b ằng mạ ch đo (t ức là bộ chuyể n đ ổi, thiết bị truyề n và ghi) có đáp tuy ến tần số và đ ộ nhạy thích hợp. Có thể sử dụng máy hiện sóng nế u đáp ứ ng đư ợc các yêu cầu này. 8.5.4. Hiệu chuẩn mạch thử nghiệm Mạch thử nghiệ m đư ợc hiệu chuẩn với cầu nối dự phòng A có trở kháng không đ áng kể so với trở kháng của mạch thử nghiệm (xem hình 4) tại vị trí cầu chảy cần thử nghiệm. Đi ện trở R và đi ện cả m L đư ợ c đi ểu chỉn h sao cho đ ạ t đư ợc các giá trị dòng đi ện mong muốn tại thờ i đi ểm mong muốn, và - trong trư ờng hợp đi ện xoay chiều, hệ số công suất mong muốn tạ i đi ện áp phục hồi tần số công nghiệp bằng % điệ n áp danh đ ị nh đ ối với cầu chảy 690 V và % đi ệ n áp danh đ ị nh đ ối với tất cả các cầu chảy khác. Hệ số công suất phả i đư ợc x ác đ ịnh bằng một t rong các phương pháp qui đ ịnh trong phụ lục A hoặc bằ ng các phương pháp khác có đ ộ chính xác cao; - trong trư ờng hợ p đi ện một chiều, hằng số thời gian mong muốn ở giá trị đi ện áp phục hồi trung bình là % đi ện áp danh đ ịnh của cầu chảy cần thử nghiệm. Bảng 12A - Các giá trị đ ể thử nghiệm khả năng c ắt của cầu chảy xoay chiều Thử nghiệm theo 8.5.5.1 N°1 N 0 2 N°3 N°4 N° 5 Đi ện áp phục hồi tần số công nghiệp % của điện áp danh đ ị nh đ ối vớ i đi ện áp danh đ ịnh là 690 V* % củ a đi ệ n áp danh đ ị nh đ ối vớ i các đi ệ n áp danh đ ịnh khác* Dò ng đi ện thử nghiệm kỳ vọng Đối với dây chảy “g” l 1 l 2 l 3 =3,2 l f l 4 =2,0 l f L 5 = 1,25 l f Đ ối với dây chảy "a” l 3 =2,5 k 2 l n l 4 =1,6 k 2 l n l 5 = k 2 l n Dung sai theo dòng đi ện % * Không áp dụng ±20% % Hệ số công suất 0,2-0,3 đ ối với dòng đi ện kỳ vọ ng đ ến và bằng 20 kA 0,1-0,2 đ ối với dòng đi ện kỳ vọng lớ n hơn 20 kA 0,2-0,3 đ ối với dòng đi ện kỳ vọng đến và bằng 20 kA 0,1-0,2 đ ổi với dòng đi ện ký vong lớ n hơn 2 0 kA 0,3 - 0,5** Tạ o góc sau đi ện áp zero Không áp dụng Không qui đ ịnh Bắ t đ ầu hồ quang sau đi ện áp zero *** Đ ối với một thử nghiệ m : 40°- 65° Đ ối với hai thử nghiệm: 65°- 90° Không áp dụng Không áp dụng * Dung sai này có thể vư ợ t quá nếu đư ợc nhà chế tạ o đ ồng ý. ** Có thể cho phép hệ số công suất thấ p hơn 0,3 n ế u đư ợc nhà chế tạ o đ ồng ý. *** Trong trư ờng hợp có khó k hăn khi đáp ứng các yêu cầu đ ối với bắ t đ ầu hồ quang từ 40° và 65° sau đi ện áp zero, thử nghiệm phải đư ợc thực hiện bằng việc tạ o góc sau đi ện áp zero 0 ° Nếu ở thử nghiệm này, hồ quang bắ t đ ầu ở góc lớ n hơn 65° sau đi ện á p zero, khi đó th ử nghiệm phải đư ợc chấp nhận thay cho thử nghiệ m đáp ứng yêu cầu từ 40° đ ến 65° trong thời gian bắ t đ ầu hồ quang. Tuy nhiên hồ quang bắ t đ ầu ở góc nhỏ hơn 40° sau đi ện áp zero, thì khi đó ph ải thực hiện ba thử nghiệm đư ợc qui đ ịnh trong bảng. l 1 : dòng đi ệ n dùng đ ể chỉ ra khả năng c ắ t danh đ ịnh (xem 5.7). l 2 : dòng đi ện phải chọ n theo cách đ ể thử nghiệ m đư ợc tiến hành trong điều kiệ n tương tự như đi ều kiện tạ o ra năng tư ợng hồ quang lớn nhất. CHÚ THÍ CH: Đi ều kiện này có thể đư ợc thỏa mãn nếu giá trị tức thời của dò ng đi ện ở thờ i đi ểm bắt đ ầu hồ quang đ ạ t đ ến giá trị từ 0,60 đ ến 0,75 lần dòng đi ện kỳ vọng (giá trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều). Đ ối với ứng dụng cụ thể, giá trị dòng đi ện I 2 có thể lấy từ 3 đ ến 4 lần dòng đi ện (giá trị hiệu dụ ng đ ối xứng) t ươ ng ứng với thờ i gian trư ớc hồ quang là một nửa chu kỳ. I 3 , l 4 , l 5 : các thử nghiệm tiến hành ở các dòng đi ệ n này đư ợc coi là đ ể chứng tỏ cầu chảy có khả năng t ác đ ộng tin cậy ở dải quá dòng nhỏ. I f : dòng gây chả y qui ư ớc (xem 8.4.3.1) trong thờ i gian qui ư ớc nêu trong bảng 2. k 2 : xem hình 2. Bảng 12B - Các giá trị đ ể thử nghiệm khả năng c ắt trên cầu chảy một chiều Thử nghiệm theo 8.5.5.1 N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 Giá trị trung bình củ a đi ện áp phục hồi 115 % của điện áp danh định Dòng đi ện thử nghiệm kỳ vọng I 1 l 2 l 3 = 3,2l f l 4 = 2,0l f l 5 = 1,25l f Dung sai dòng điện* % ** Khô áp dụng ±20% % Hằng số thời gian** 15 ms đén 20 ms * Dung sai này gồm cả gợn sóng. ** Giá trị này có thể vư ợt quá nếu có sự đ ồng ý của nhà chế tạo. l 1 : dòng đi ệ n dùng đ ể chỉ ra khả năng c ắ t danh đ ịnh (xem 5.7). l 2 : dò ng đi ện phải chọ n theo cách đ ể thử nghiệ m đư ợc tiế n hành trong đi ều kiệ n tương t ự như đi ều kiện tạ o ra năng lư ợng hồ quang lớn nhất. CHÚ THÍCH: Điều kiện này có thể đư ợc thỏa mãn nếu giá trị tức thời của dòng đi ện ở thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang đ ạ t đ ến giá trị từ 0,5 đ ến 0,8 lần dò ng đi ện kỳ vọng. l 3 , l 4 , l 5 : các thử nghiệm tiến hành ở các dòng đi ệ n này đ ể chứng tỏ cầu chảy có khả nă ng tác đ ộng tin cậy ở dải quá dòng nhỏ. l f : dòng gây chảy q ui ư ớc (xem 8.4.3.1) trong thờ i gian qui ư ớc nêu trong bảng 2. Giá trị của hằng số thời gian cầ n đư ợc chỉ ra bằ ng đo ạn OA trên trục hoành (xem hình 6a) tạ i đi ểm dóng của dò ng đi ệ n ứn g với 0,632 I . Trong trư ờng hợp sử dụng cuộn cảm có lõi sắ t, phương pháp nêu trên có thể cho kết quả sai khác do hiệ n tư ợng từ dư c ủa lõi sắ t. Trong trư ờng hợp này cuộn cảm có thể đư ợ c đóng đi ện ở dòng đi ện thử nghiệ m quy đ ị nh đi qua đi ện trở nối tiếp và cuộn cảm bị nối tắt qua mạch thử nghiệ m đ ể đo th ời gian tạ i đi ểm dòng đi ện giảm xuống 0,368 I. Phải cắt mạch nguồn ngay sau khi cuộn cảm bị nối tắt. Có thể hiệu chuẩn mạch thử nghiệm ở đi ện áp giảm thấp, vớ i đi ều kiệ n là đ ảm bả o đư ợc tỉ số giữ a đi ện áp và dòng điện trong mạch thử nghiệm. Chuẩn bị đóng m ạ ch đi ện bằng cách đóng th iết bị D, hiệu chỉnh thời gian trễ sao cho dòng đi ệ n đ ạ t đ ến giá trị ổ n đ ị nh trư ớc khi ngắt mạ ch. Sau đó, thi ết bị C phả i đóng lại và dòng đi ện dóng từ đ ồ thị đư ợc ghi bằng mạ ch đo O 1 , và đi ệ n áp dóng trư ớc khi đóng thi ết bị C và sau khi mở thiết bị D đư ợc ghi bằng mạ ch đo O 2 . Giá trị dòng đi ệ n đư ợc tính từ biể u đ ồ dao đ ộng trong phụ lục A. Phụ lụ c A đư ợ c đưa ra như m ột ví dụ. 8.5.5. Phương pháp th ử nghiệm 8.5.5.1. Đ ể chứng tỏ dây chảy thỏa mãn các điều kiện của 7.5 phải tiến hành các thử nghiệm từ N° 1 đ ế n N° 5 đư ợc mô tả dư ớ i đây v ới giá trị cho trong bả ng 12A đ ối vớ i đi ện xoay chiều, bả ng 12B đ ối vớ i đi ện một chiều (xem 8.5.2) nế u không có quy đ ịnh nào khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Thử nghiệm N 0 1 và N 0 2. Đ ối với một trong các thử nghiệm này, các mẫu phả i đư ợc thử nghiệm lầ n lư ợt. Đ ối với dòng xoay chiều, nếu trong quá trình thử nghiệm N° 1, các yêu cầu của thử nghiệm N° 2 đư ợ c đáp ứng trong quá trình tiến hành một hoặc nhiều thử nghiệm, thì không cần lặp lại các thử nghiệm này như một phần của thử nghiệm N° 2. Đ ối với dòng một chiều, trong quá trình thử nghiệm N° 1 sự phóng hồ quang bắ t đ ầu tại dòng điện bằng hoặc lớ n hơn 0,5 I 1 , thì không cần thực hiện thử nghiệm N° 2. Đ ối với dòng xoay chiều, nếu dòng đi ện kỳ vọng cần tuân thủ yêu cầu của thử nghiệm N° 2 lớ n hơn kh ả năng c ắt danh đ ịnh, thì thử nghiệm N° 1 và N° 2 phả i đư ợc thay thế bằng thử nghiệ m đóng đi ện với dòng đi ện I 1 , trên sáu mẫu thử, tại sáu góc lệch nhau khoảng 30° giữa mỗi thử nghiệm. Đ ể kiểm tra dòng đi ện chịu thử đ ỉnh củ a giá đ ỡ cầu chảy, phải tiến hành thử nghiệm N° 1 trên một cụ m đ ế cầu chảy và dây chảy đư ợc lắp ráp hoàn chỉnh (xem 8.1.6) không có hoặc có ống cầu chảy, nếu thuộ c đ ố i tư ợng áp dụ ng. Đ ối với các thử nghiệm này, thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang cần nằm trong khoảng từ 65° đ ế n 90° sau đi ện áp zero. Thử nghiệm từ N° 3 đ ến N° 5 Đ ối với một trong các thử nghiệm, khi thực hiện với dòng xoay chiều, sự đóng m ạch liê n quan đ ến điện áp qua zero có thể xảy ra tại bất cứ thờ i đi ểm nào. Nếu việc bố trí thử nghiệm không cho phép dòng đi ện duy trì tạ i đi ện á p đ ủ trong suốt thờ i gian quy đ ịnh, cầu chảy có thể đư ợc gia nhiệ t trư ớc tạ i đi ện áp giảm thấp, bằ ng cách đưa d òng đi ện xấp xỉ bằng giá trị dòng đi ện thử nghiệm.Trong trư ờng hợp này, việc chuyể n đ ổi mạch thử nghiệm theo 8.5.2 phả i đư ợc tiế n hành trư ớc khi hồ quang bắ t đ ầu và thời gian chuyể n đ ổi T 1 , (khoảng thời gian không có dòng đi ệ n) không đư ợ c vư ợt quá 0,2 s. Khoảng thời gian giữa lầ n đưa d òng đi ện trở lại và thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang không đư ợc nhỏ hơn ba l ần T 1 . 8.5.5.2. Đ ối với một trong ba thử nghiệ m N° 2 đ ến thử nghiệ m N° 4, đi ện áp phục hồi phả i đư ợc duy trì ở giá trị: - 100 % đ ối với cầu chảy có đi ệ n áp danh đ ịnh là 690 V và100 % đ ối với tất cả các cầu chảy khác; - 100 % đi ệ n áp danh đ ị nh đ ối với dòng một chiều, trong thời gian ít nhất là: - 30 s sau khi dây chả y tác đ ộ ng đ ối với loại không chứa vật liệu hữ u cơ trong thân c ủa nó hoặc trong chất nhồi; - 5 min sau khi dây chảy trong tất cả cá c trư ờng hợp khác tác đ ộng, việc chuyể n đ ổi sang nguồn cung cấp khác cho phép thực hiện sau 15 s, nếu thời gian đóng c ắ t không vư ợt quá 0,1 s (khoảng thờ i gian không có đi ện áp). Đ ối với tất cả những thử nghiệ m khác, đi ện áp phục hồi phải duy trì tại cùng một giá trị t rong 15 s sau tác đ ộng của cầu chảy. Sau ít nhất là 6 min và nhiều nhất là 10 min sau khi t ác đ ộng (có thể cho phép thời gian ngắ n hơn n ế u đư ợc nhà chế tạ o đ ồng ý, nếu dây chảy loại không chứa vật liệu hữ u cơ trong ống cầu chảy ), đo và ghi l ạ i đi ện trở giữa các cực tiếp xúc của dây chảy. 8.5.6. Nhiệt độ không khí xung quanh Nếu kết quả thử nghiệm cũ ng đư ợ c dùng đ ể kiể m tra đ ặc tính thời gian - dò ng đi ện (xem 8.4.3.3), thì thử nghiệm khả năng c ắt phả i đư ợc thực hiện ở nhiệ t đ ộ không khí xung quanh là (20 ± 5) °C. Nếu các giới hạn này không thể thực hiện đư ợc, thì cho phép tiến hành thử nghiệm khả năng c ắt ở nhiệ t đ ộ không khí xung quanh từ - 5°C đ ến + 40 °C . Tuy nhiên, trong trư ờng hợp này phải lặp lại thử nghiệm N° 4 và N° 5 của bảng 12A và 12B tại nhiệ t đ ộ môi trư ờng là (20 ± 5) °C vớ i đi ện áp giảm thấ p đ ể kiể m tra đ ặc tính thời gian-dòng đi ệ n trư ớc hồ quang. 8.5.7. Thể hiện biểu đồ dao động Hình 5 và hình 6 là ví dụ về phương pháp th ể hiện biể u đ ồ dao đ ộ ng trong các trư ờng hợp khác nhau. Đi ện áp phục hồi phả i đư ợ c xác đ ịnh từ biể u đ ồ dao đ ộng ứng với cầu chảy đư ợc thử nghiệm và phả i đư ợ c đánh giá như th ể hiện trên các hình 5b và 5c đ ối với dò ng đi ện xoay chiều và trên các hì nh 6b và 6c đ ối với dòng đi ện một chiều. Giá trị đi ện áp phục hồi xoay chiều phả i đư ợ c đo gi ữ a đ ỉnh của nửa sóng thứ hai không bị ả nh hư ở ng và đư ờng thẳng nối giữa các đ ỉnh của nử a sóng trư ớc và sau. Giá trị đi ện áp phục hồi một chiều phả i đư ợ c đo là giá tr ị trung bình trong suố t giai đo ạn 100 ms sau khi kết thúc hồ quang. Đ ể xác đ ịnh giá trị dòng đi ện kỳ vọng, dòng đi ện dóng từ đ ồ thị có đư ợc trong quá trình hiệu chuẩn mạ ch đi ện (hình 5a với dòng đi ện xoay chiều và hình 6a với dòng đi ện một chiều) phả i đư ợc so sánh với dòng đi ệ n có đư ợc ở thử nghiệm cắt (hì nh 5b và 5c đ ối với dòng đi ện xoay chiều và hình 6b và 5c đ ối với dòng đi ện một chiều). Đ ối với dòng đi ện xoay chiều, giá trị dòng đi ện kỳ vọng là giá trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều củ a đư ờng cong hiệu chuẩ n tương ứng với thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang. Nếu thời gian giữa thờ i đi ể m đ óng mạch và thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang ngắ n hơ n một nửa chu kỳ thì giá trị dòng đi ện kỳ vọng phả i đư ợ c đo sau th ời gian trôi qua bằng một nửa chu kỳ. Đ ối với mạch một chiều , trong trư ờng hợp không xảy ra cắt mạch thì giá trị dòng đi ện kỳ vọng phả i đư ợ c đo từ biể u đ ồ dao đ ộng hiệu chuẩn tại thờ i đi ểm ứng vớ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang , Trong trư ờng hợp có gợn sóng, thì đư ờng cong giá trị hiệu dụng cầ n đư ợc vẽ và giá trị củ a đư ờng cong này ứng với thờ i đi ểm bắ t đ ầu hồ quang đư ợc coi là dòng đi ện kỳ vọng. Trong trư ờng hợp xảy ra ngắt mạch, giá trị dòng đi ện kỳ vọng là giá trị ổ n đ ịnh cự c đ ạ i đ ạt đư ợc từ biểu đ ồ dao đ ộng hiệu chuẩ n. Trong trư ờng hợp có gợn sóng thì đư ờng cong giá trị hiệu dụng phải đư ợc vẽ và giá trị cự c đ ại của đư ờ ng cong này đư ợc xem là giá trị dòn g đi ện kỳ vọng. 8.5.8 Khả năng ch ấp nhận kết quả thử nghiệm Đi ện áp hồ quang xuất hiện trong quá trình tác đ ộng của dây chảy trong thử nghiệm N° 1 và N° 2 không đư ợ c vư ợt quá giá trị quy đ ị nh trong đi ều 7.5 (bảng 5). Cầu chảy phả i tác đ ộng mà không gây ảnh hư ở ng đ ến bên ngoài hoặc có hạ i đ áng kể tới các bộ phận của cầu chảy hoàn chỉ nh như nh ữ ng quy đ ị nh dư ớ i đây. Khô ng đư ợc có hồ quang lâu dài, phóng đi ện hoặc phát ra ngọn lửa làm nguy hiể m đ ế n môi trư ờng xung quanh. Sau khi tác đ ộng, các thành phần của cầu chảy, ngoại trừ thành phần dự đ ịnh thay thế sau mỗi lầ n tác đ ộng, phải không có khả năng gây c ản trở đáng k ể đ ến sử dụng tiếp theo của cầu chảy. Các dây chảy khô ng đư ợ c hư h ạ i đ ến mứ c gây khó khăn trong vi ệc thay thế chúng hoặc gây nguy hiể m cho ngư ời thao tác. Dây chảy hoặc các bộ phận của nó có thể thay đ ổi về màu sắc hoặc có thể xuất hiện vết nứt, miễn là dây chảy vẫn còn liề n trư ớc khi lấy ra khỏi ống cầu chảy hoặc trang bị thử nghiệm. Đi ện trở giữa các cực tiếp xúc dây chả y đư ợ c đo sau m ỗi thử nghiệm (xem 8.5.5.2) vớ i đi ện áp một chiều xấp xỉ bằ ng 500 V không đư ợc nhỏ hơn: - 50 000 W khi đi ện á p danh đ ịnh của dây chả y không vư ợt quá 250 V; - 100 000 W trong tất cả trư ờng hợp khác. 8.6. Kiể m tra đ ặc tính dò ng đi ện cắt 8.6.1. Phương pháp thử nghiệm Nếu nhà chế tạo quy đ ị nh đ ặc tính dòng đi ện cắt thì đ ặc tính này phả i đư ợc kiể m tra đ ối với dòng đi ện kỳ vọng khi liên quan với thử nghiệm N° 1 (xem 8.5) và các giá trị tương ứng phả i đư ợc tính từ biể u đ ồ dao đ ộng. 8.6.2. Khả năng ch ấp nhận kết quả thử nghỉệm Giá trị đo đư ợ c không đư ợ c vư ợt quá giá trị nhà chế tạ o đ ã cho (xem 5.8.1). 8.7. Kiể m tra đ ặc tính l 2 t và chọn lọc quá dòng 8.7.1. Phương pháp kiểm tra Đ ặc tính l 2 t do nhà chế tạ o đưa ra ph ả i đư ợc kiểm tra từ các kết quả của thử nghiệm khả năng cắt, hoặc có thể đưa ra b ằng một phép tính dựa trên các giá trị đo đư ợc có kể đ ế n đi ều kiện vận hành (xem phụ lục B), 8.7.2. Khả năng ch ấp nhận kết quả thử nghiệm Giá trị đo đư ợc của l 2 t tác đ ộ ng không đư ợ c vư ợt quá giá trị đã cho của nhà chế tạo hoặ c đư ợ c qui đ ịnh trong các Phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Giá trị l 2 t trư ớc hồ quang không đư ợc nhỏ hơn giá tr ị trư ớc hồ quang tối thiểu mà nhà chế tạ o đưa ra, ho ặc phải nằm trong các giới hạ n đư ợc thể hiện trong bảng 6 (xem 5.8.2 và phụ lục B). Các giá trị l 2 t tác đ ộ ng đư ợ c đưa ra b ằng thử nghiệm khả năng c ắt có thể đư ợc sử dụ ng đ ể tính các giá trị đ ối với các điện áp khác khi sử dụng công thứ c trong đi ều B.3. 8.7.3. Kiểm tra sự phù hợ p đ ối với dây chảy ở 0,01 s Sự phù hợp với bả ng 6 đư ợc xá c đ ịnh từ giá trị l 2 t trư ớc hồ quang, có đư ợc từ quá trình thử nghiệm l 2 và giá trị l 2 t trư ớc hồ quang ở 0,1 s. Giá trị l 2 t t rư ớc hồ quang trong chế đ ộ thử nghiệm l 2 dùng cho các thông số đ ặ c trưng d ò ng đi ện nhỏ của hoạ t đ ồng nhất có thể đư ợc tính theo công thức cho trong phụ lục B. 8.7.4. Kiểm tra chọn lọc đối với quá dòng Tính chọn lọc của dây chả y đư ợc kiểm tra bằ ng đ ặc tính thời gian-dòng đi ện và các giá trị l 2 t tác đ ộng và l 2 t trư ớc hồ quang. CHÚ THÍCH: Trong nhiều trư ờng hợp, tính chọn lọc giữa cầu chảy "gG" và/hoặc "gM" xuất hiện trên dòng đi ện kỳ vọng tạo ra thời gian tr ư ớc hồ quang lớ n hơn 0,01 s. S ự phù hợp với các giá trị l 2 t trư ớc hồ quang nêu trong bả ng 6 là đ ảm bả o đáp ứng tính chọn lọc với tỷ số 1,6 trên 1 giữa các dòng đi ệ n danh đ ịnh trong thời gian này. 8.8. Kiểm tra cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài Nếu cầu chảy đư ợc lắp trong vỏ, phải kiểm tra cấp bảo vệ theo qui đ ị nh trong 5.1.3 trong đi ều kiện nêu trong IEC 60529. 8.9. Kiểm tra khả năng ch ịu nhiệt Nế u không có q u i đ ịnh nào khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thì khả năng ch ịu nhiệ t đư ợ c đ ánh giá bằng các kết quả của tất cả các thử nghiệ m tác đ ộng, đặc biệt là có l iên quan đ ế n các đi ều từ 8.3 đ ến 8.5 và 8.10. 8.10 Kiểm tra về không hỏng các cực tiếp xúc Bằ ng phương pháp th ử nghiệ m đ ại diện cho điều kiện vận hành khắc nghiệt, phải chứng tỏ rằng các cực tiếp xúc là không bị hỏ ng khi đưa vào v ận hành trong một thời gian dài. 8.10.1. Bố trí cầu chảy Thử nghiệm phải tiến hành trên ba mẫu. Các mẫu thử nghiệm này đư ợc bố trí trong mạch thử nghiệm theo cách mà chúng không ả nh hư ởng lẫn nhau. Bố trí thử nghiệm và các dây chảy giả phải giố ng như khi chúng đư ợc sử dụ ng đ ể kiể m tra đ ộ tăng nhi ệt và kiểm tra tiêu tán công suất (xem 8.1.4, 8.3.1 và 8.3.4.1). Mẫ u đư ợc lắp dây chảy giả đư ợc tiêu chuẩn hóa có dòng đi ện cao nhấ t đư ợc thiết kế đ ể sử dụ ng trong giá đ ỡ cầu chảy (xem các Phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này). 8.10.2. Phương pháp th ử nghỉệm Chu kỳ thử nghiệm gồ m giai đo ạn mang tả i và giai đo ạn không mang tả i liên quan đ ến thờ i gian qui ư ớc. Dòng đi ện thử nghiệm tro ng giai đo ạn mang tải và giai đoạn không mang tả i đư ợ c qui đ ịnh trong các Phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. Các mẫu thử nghiệm chịu 250 chu kỳ thử nghiệm trư ớc. Sau thử nghiệm này, nếu kết quả thử nghiệm là thỏ a đáng th ì dừng thử nghiệm. Nếu kết quả thử nghiệ m vư ợt quá giới hạ n qui đ ịnh thì thử nghiệm tiếp tụ c đ ến 750 chu kỳ. Trư ớc khi bắt đ ầu thử nghiệm chu kỳ, phả i đo đ ộ tăng nhi ệt và/ hoặ c đi ệ n áp rơi c ủa các cực tiế p xúc như qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này với dòng đi ện danh đ ị nh khi đ ạ t đư ợc trạng thái ổn đ ịnh. Thử nghiệm này phải lặp lại sau 250 chu kỳ và, nếu cần, sau 750 chu kỳ. Nếu cầu chảy là quá nhỏ đ ến mứ c không đo đư ợc trên các cực tiếp xúc thì các phép đo trên các đ ấu nối cũng có thể sử dụng làm tiêu chí của thử nghiệm. 8.10.3. Chấp nhận kết quả thử nghiệm Sau 250 chu kỳ, và nếu cần thiết, sau 750 chu kỳ, các giá trị đo đư ợc không đư ợ c vư ợt quá các giới hạn nêu trong các Phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. 8.11. Thử nghiệm về cơ và các th ử nghiệm khác 8.11.1. Đ ộ bền cơ Nế u không có qui đ ịnh nào khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thì đ ặ c tính cơ c ủa cầu chảy và các bộ phận của nó đư ợ c đánh giá theo t ình huống sắ p đặ t và lắp đ ặt bì nh thư ờng cũng như v ới kết quả thể hiện sau khi thử nghiệm khả năng c ắt (xem 8.5). 8.11.2. Các thử nghiệm khác 8.11.2.1. Kiểm tra không bị nứt Đ ể chứng tỏ rằng các bộ phậ n đư ợc làm bằng hợ p kim đ ồng có qua cán chứa ít nhất l à 83 % đ ồng là không bị nứt, tiến hành thử nghiệ m dư ớ i đây: Loại bỏ dầu mỡ khỏi ba mẫu bằng cách ngâm mẫu trong 10 min trong dung dịch thích hợp. Dây chả y đư ợc thử nghiệm riêng, trong khi giá đ ỡ cầu chảy chỉ thử nghiệm cùng với cầu chảy hoàn chỉnh. Đ ặt mẫu vào tủ thử nghiệm trong 4 h ở nhiệ t đ ộ (30 ± 10) °C Sau đó, đ ặt mẫu vào tủ thử nghiệ m trong 8 h. Đáy t ủ là dung dị ch amoni clorua có đ ộ pH là 10 -11. Trong 1 lít đung d ị ch amoni clorua, đ ộ pH có thể đ ạ t đư ợ c như sau: Trộn 107 g amoni clorua (NH 4 CI) vớ i 0,75 lít nư ớc cất rồi tạo thành 1 ít bằng cách bổ sung 30 % hydroxyt natri (đư ợc chuẩn bị từ NaOH tinh khiế t và nư ớc cấ t). Không đư ợ c thay đ ổ i đ ộ pH. Phép đo đ ộ pH có thể thực hiện với đi ện cực thủy tinh. Tỷ số theo thể tích của tủ thử nghiệm và thể tích của dung dịch là 20:1. Mẫu phải chứng tỏ không có vết nứt nhìn thấ y đư ợc bằng mắ t thư ờng sau khi dùng vải Khô lau hết các màng màu xanh nhạt. Các đ ầu tiếp xúc của dây chảy không thá o ra đư ợc bằng tay. 8.11.2.2. Kiểm tra khả năng ch ịu nhiệt bất thư ờng và chịu cháy Nế u không có qui đ ịnh nào khác trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này, thì áp dụ ng như sau : các bộ phận bằng vật liệ u cách đi ện, ngoại trừ gốm, không nhất thiế t đ ể giữ các bộ phận mang dòng vào vị trí ngay cả khi chúng tiếp xúc vớ i nhau, đư ợc thử nghiệ m theo đi ểm a) của 8.11.2.2.5. CHÚ THÍCH: Nếu vỏ bọc là một phần của cầu chảy thì phả i đư ợc thử nghiệm theo cùng mộ t phương th ứ c như cầu chảy. Cá c trư ờng hợp khác, vỏ bọ c đư ợc thử nghiệm theo IEC 60529. Các bộ phận bằng vật liệu cách điện, ngoại trừ gốm, cần thiế t đ ể giữ các bộ phận mang dòng và các bộ phận của mạch nố i đ ất, nế u có, đúng v ị trí thì đư ợc thử nghiệm theo đi ểm b) của 8.11.2.2.5 8.11.2.2.1. Mô tả chung về thử nghiệm Áp dụng thử nghiệ m này đ ể đ ảm bảo rằng: - vòng dây đi ện trở qui đ ị nh, đư ợc gia nhiệt bằ ng đi ệ n đ ến nhiệ t đ ộ qui đ ịnh dùng cho thiết bị liên quan, không làm cháy các bộ phận là vật liệ u cách đi ện, hoặc - bộ phận là vật liệ u cách đi ện, có thể bị cháy bởi sợi dây thử nghiệ m đư ợc gia nhiệt bằ ng đi ệ n trong các đi ều kiện nhấ t đ ịnh, có hạn chế thờ i gian đ ố t, nhưng không gây cháy lan b ởi ngọn lửa hoặc giọt vật liệ u đang cháy ho ặc than đ ỏ rơi ra t ừ mẫu thử. Thử nghiệm này tiến hành trên một mẫ u. Trong trư ờng hợp có nghi ngờ về kết quả thử nghiệm thì lặp lại thử nghiệm trên hai mẫu khác. 8.11.2.2.2. Mô tả thiết bị thử nghiệm Sợi dâ y nóng đ ỏ gồm vòng quy đ ịnh bằng dây niken-crom (80/20), khi tạo ra vòng này, cần chú ý để tránh nứ t đ ầu thử do các cạnh sắc. Một nhiệt ngẫu dây mảnh có bọ c, có đư ờng kính ngoài là 0,5 mm và các sợi dây là crô m và alumin có đi ểm hàn nằm trong vỏ bọc, d ùng đ ể đo nhi ệ t đ ộ của sợi dâ y nóng đ ỏ. Sợi dâ y nóng đ ỏ cùng với nhiệt ngẫ u đư ợc thể hiện trên hình 7. Vỏ bọc là kim loại có khả năng ch ịu nhiệt ít nhất là 960 °C. Nhiệt ngẫ u đư ợc bố trí trong rãnh có đư ờng kính 0,6 mm khoan theo đ ầu của sợi d ây nóng đ ỏ , như th ể hiện trên chi tiết z của hình 7. Đi ện áp theo nhiệt đ ộ phải phù hợp vớ i IEC 60584-1; các đ ặc tí nh đư ợc nêu trong tiêu chuẩ n đó g ầ n như là tuy ến tính. Mối nối lạnh phả i đư ợc giữ trong nư ớ c đá, tr ừ khi nhiệ t đ ộ chuẩn chắc chắ n đ ạ t đư ợc bằng cách khác, ví dụ bằng hộp bù. Thiết bị dùng đ ể đo s ứ c đi ệ n đ ộng của nhiệt ngẫu nên có cấp chính xác 0,5. Sợ i dây nóng đ ỏ đư ợc gia nhiệt bằ ng đi ện, dòng đi ện cần thiế t đ ể gia nhiệ t cho đ ầu sợi dây nó ng đ ỏ đ ạ t đ ến nhiệ t đ ộ 960 °C là từ 120 A đ ến 150 A. Thiết bị thử nghiệm phả i đư ợc thiết kế sao cho sợ i dây nóng đ ỏ đư ợc giữ trong một mặt phẳng nằm ngang và có lự c đ ặt tên mẫu là 1 N, lự c đư ợc duy trì ở giá trị này khi sợ i dây nóng đ ỏ và mẫu chuyể n đ ộng nằm ngang vào nhau mộ t đo ạn tối thiểu là 7 mm. Đ ặt tấm gỗ thông trắng có chiều dày xấp xỉ 10 mm, đư ợc rải một lớp giấy bản ở khoả ng cách 200 mm bên dư ới vị trí sợ i dây nóng đ ỏ áp vào mẫu. Giấy bả n đư ợ c qui đ ị nh trong đi ều 6.86 của ISO 4046 là giấy mỏng, mị n, tương đ ối dai, thích hợ p đ ể bao gói cho hàng hóa dễ vỡ, khố i lư ợng riêng của giấy này trong khoảng từ 12 g/m 2 đ ến 30 g/m 2 . Ví dụ về thiết bị thử nghiệm cho trên hình 8. 8.11.2.2.3. Ổ n đ ịnh tr ư ớc Trư ớc khi thử nghiệm, mẫ u đư ợc giữ trong 24 h ở khí quyển có nhiệ t đ ộ từ 15 °C đ ến 35 °C và có đ ộ ẩ m tương đ ối từ 35 % đ ến 75 %, 8.11.2.2.4. Qui trình thử nghiệm Thiết bị thử nghiệ m đư ợ c đ ặt trong một phòng tối và về c ơ bả n là không có gió lùa đ ể có thể nhìn thấy ngọn lửa xuất hiện trong quá trình thử nghiệm. Tr ư ớc khi tiến hành thử nghiệm, nhiệt ngẫu đư ợc hiệu chuẩn ở nhiệ t đ ộ 960 °C bằ ng cách đặ t lên bề mặt phía trên củ a đ ầu sợi dây nóng đ ỏ một lá mỏng bằng bạ c có đ ộ tinh khiết 99,8 %, là hình vuô ng kích thư ớc mỗi cạnh 2 mm và có chiều dày 0,06 mm. Sợ i dây nóng đ ỏ đư ợc gia nhiệt và nhiệ t đ ộ 960 °C đ ạ t đư ợc khi lá mỏng bằng bạc bị chảy. Sau một số lần hiệu chuẩn cần lặp lạ i đ ể bù cho nhữ ng thay đ ổi trong nhiệt ngẫu và trong các mối nối. Cần chú ý để đ ảm bảo rằng nhiệt ngẫu có thể thích ứng với sự dịch chuyển củ a đ ầu sợ i dây nóng đ ỏ do dãn nở nhiệt. Đ ể thử nghiệm, mẫ u đư ợc bố trí sao cho bề mặt tiếp xúc vớ i đ ầu sợ i dây nóng đ ỏ là thẳ ng đ ứ ng. Đ ầu của sợ i dây nóng đ ỏ đư ợ c đ ặ t đ ến một phần bề mặt của mẫu có nhiều khả năng chịu ứng suất nhiệt xuất hiệ n trong đi ều kiện sử dụng bình th ư ờng. Đ ầu của sợ i dây nóng đ ỏ đư ợ c đ ặ t đ ến vị trí có mặt cắt mỏng nhấ t nhưng không vư ợt quá 15mm tính từ mép trên cửa mẫ u. Trư ờng hợp này áp dụng cho vùng chịu ứng suất nhiệt trong sử dụng bình th ư ờng của thiết bị nhưng kh ô ng đư ợ c qui đ ịnh cụ thể. Nếu có thể , đ ầu của sợ i dây nóng đ ỏ đư ợ c đ ặ t đ ến bề mặt phẳng và không bị xẻ rãnh, đ ột lửng, khe hẹp hoặc cạnh sắc. Sợi dây nóng đ ỏ đư ợc gia nhiệt bằ ng đi ệ n đ ến nhiệ t đ ộ qui đ ị nh đư ợ c đo b ằng nhiệt ngẫ u đ ã qua hiệu chuẩn. Cần chú ý để đ ảm bảo rằ ng trư ớc khi bắ t đ ầu thử nghiệm nhiệ t đ ộ này và dòng đi ện gia nhiệt là không bị thay đ ổi trong thời gian ít nhất là 60 s và bức xạ nhiệt không ả nh hư ở ng đ ến mẫu trong thờ i gian đó ho ặc trong quá trình hiệu chuẩn; ví dụ, bằng các h có đ ủ khoảng cách hoặc bằng cách sử dụng màn chắn thích hợp. Sau đó cho đ ầu của sợi dâ y nóng đ ỏ tiếp xúc với mẫ u và đ ặt lự c như qui đ ịnh. Dòng đi ện gia nhiệ t đư ợc giữ không đ ổ i trong giai đo ạ n này. Sau giai đo ạn này, sợ i dây nóng đ ỏ đư ợc tách từ từ ra khỏi mẫu, tránh tất cả các gia nhiệt khác cho mẫu và tránh bất kỳ sự chuyể n đ ộng của không khí có thể ả nh hư ở ng đ ến kết quả thử nghiệm. Việc di chuyển đầu sợi d ây nóng đ ỏ tiến vào mẫu phả i đư ợc hạn chế bằ ng cơ khí đ ến 7 mm. Sau mỗi lần thử nghiệm cần làm sạch tất cả vật liệ u cách đi ệ n bám vào đ ầu sợ i đây nóng đ ỏ, ví dụ bằng cách chải. 8.11.2.2.5. Đ ộ khắc nghiệt a) Nhiệ t đ ộ củ a đ ầu sợ i dây nóng đ ỏ và thời gian áp nó vào mẫu phải là (650 ± 10) °C và (30 ± 1) s. b) Nhiệ t đ ộ củ a đ ầu sợ i dây nóng đ ỏ và thời gian áp nó vào mẫu phải là (960 ± 10) °C và (30 ± 1) s. Các nhiệ t đ ộ thử nghiệ m khác đư ợ c qui đ ịnh trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn này. CHÚ THÍCH: Nên chọn giá trị này từ bảng “ đ ộ khắc nghiệt” của IEC 60695-2-1. 8.11.2.2.6. Quan sát và đo Trong quá trình áp sợi dây nó ng đ ỏ và quá trình sau 30 s, mẫu, các bộ phận xung quanh mẫu và lớp giấy bản đặt bê n dư ới mẫu phả i đư ợc quan sát. Ghi lại thời gian mẫu bắt lửa và thời gian tự tắt ngọn lửa trong hoặ c sau giai đo ạn áp sợ i dây nóng đ ỏ. Đo và ghi l ại chiều cao tố i đa c ủa ngọn lửa, thờ i đi ểm bắt lửa tạo ra ngọn lửa cao trong khoảng 1 s thì đư ợc bỏ qua. Chiều cao ngọn lửa là khoảng cách thẳ ng đ ứ ng đo gi ữa mép trên của sợ i dây nóng đ ỏ khi áp vào mẫ u và đ ỉnh nhìn thấ y đư ợc của ngọn lửa. Mẫ u đư ợc coi là chị u đư ợc thử nghiệm sợ i dây nóng đ ỏ: - nếu không nhìn thấy có ngọn lửa và không thấ y than đ ỏ, hoặc - nếu ngọn lửa hoặ c than đ ỏ của mẫu tự tắt trong vòng 30 s sau khi rút sợi dâ y nóng đ ỏ ra khỏi mẫu. Không cháy giấy bản hoặc xém tấm gỗ thông. 8.11.2.3. Kiểm tra khả năng ch ống gỉ Loại bỏ toàn bộ dầu mỡ khỏi các bộ phận cần thử nghiệm bằng cách ngâm chúng vào chất khử dầu mỡ trong 10 min. Sau đó ngâm các b ộ phận này trong 10 min nữa vào dung dịch chứ a 10 % amoni clorua trong nư ớc, ở nhiệ t đ ộ (20 ± 5) °C. Không làm khô mà chỉ vảy hết các giọt dung dị ch, đ ặt các bộ phận này vào hộp chứa khô ng khí có đ ộ ẩm bão hòa ở nhiệ t đ ộ (20 ± 5) °C trong 10 min. Sau khi các bộ phậ n này đ ã đư ợc làm khô trong 10 min ở tủ gia nhiệt có nhiệ t đ ộ là (100 ± 5) 0 C, bề mặt củ a chúng không đư ợc có dấu hiệu gì. Bỏ qua các vết gỉ trên các gờ sắc và các màng màu vàng nhạt có thể lau đi đư ợc. Đ ối với các lò xo cỡ nhỏ và đ ối với các bộ phận không tiếp cậ n đư ợc bị đ ặt trong đi ều kiện ăn m òn, lớp mỡ có thể là đ ủ đ ể bảo vệ chống gỉ. Các bộ phậ n như v ậy chỉ phải chịu thử nghiệm nếu có nghi ngờ về hiệu lực của màng mỡ đó, và sau đó ti ến hành thử nghiệ m nhưng k hông lo ại bỏ trư ớc lớp mỡ. Hì nh 1 - Sơ đ ồ minh họ a phương pháp kiể m tra đ ặc tính thời gian-dòng đi ện, sử dụng kết quả thử nghiệm ở dòng đ iệ n “ngư ỡng” (ví dụ) Đư ờng cong quá tải k 0 x l n và k 1 x l n tương ứng với giá trị không đổi l 2 t Hình 2 – Đư ờng cong quá tả i và đ ặc tính thời gian – dòng điện đối với dây chảy “a” l n1 , l n2 , l n3 : dòng đi ệ n danh đ ịnh của dây chảy l c : giá trị dò ng đi ện cắt lớn nhất n : hệ số phụ thuộc vào giá trị hệ số công suất Hình 3 – Thể hiệ n chung đ ặc tính dòng đi ện cắt dùng cho loạt cầu chảy xoay chiều A - Cầu nố i tháo ra đư ợc dùn g đ ể thử nghiệm hiệu chuẩn C - Thiết bị đ ể khép kín mạ ch đi ện D - Áptômát hoặc thiết bị khác đ ể bảo vệ nguồn F - Cầu chảy cần thử nghiệm L - Đi ện cả m đ iều chỉ nh đư ợc O 1 - Mạ ch đo dùng đ ể ghi lại dòng đi ện O 2 - Mạ ch đo dùng đ ể ghi lạ i đi ện áp trong quá trình thử nghiệm O' 2 - Mạ ch đo dùng đ ể ghi lạ i đi ện áp trong quá trình hiệu chuẩn R - Biến trở S - Nguồ n đi ện Hì nh 4 - Sơ đ ồ mạ ch đ iệ n đi ển hì nh dùng đ ể thử nghiệm khả năng c ắt (xem 8.5) Đi ệ n áp đ ặ t đ ể hiệu chuẩn = B 00 Hình 5a- Hiệu chuẩn mạ ch đi ện Hình 5b- Sơ đồ dao động ứng với tác đ ộng cắt khi hồ quang bắ t đ ầu chậm sau 180 đ ộ đi ện sau khi đóng điện Hình 5c - Sơ đ ồ dao đ ộng ứng vớ i tác đ ộng cắt khi hồ quang bắ t đ ầu vư ợt trư ớ c 180 đ ộ đi ệ n sau khi đóng điện Hình 5 - Biểu diễn biể u đ ồ dao đ ộng trong suốt quá trình thử nghiệm khả năng c ắt dòng đi ện xoay chiều (xem 8.5.7) Hiệu chuẩn mạ ch đi ện Khi có các nhấp nhô, phả i đo giá trị tương ứng bằng 0,632 I, thì phả i đo A 1 và A 2 củ a đư ờng cong hiệu dụng. Hình 6a Biể u đ ồ dao đ ộng ứng với tá c đ ộng cắt mạch khi hồ quang bắ t đ ầu sau khi dòng đi ệ n đi qua giá trị cự c đ ại. Dòng đi ện l = A 1 ở đi ện áp U = B 1 Khi đi ện áp không ổ n đ ịnh, phả i đo giá tr ị trung bình trong khoảng thời gian 100 ms sau khi kết thúc hồ quang. Hình 6b Biể u đ ồ dao đ ộng ứng vớ i tác đ ộng cắt mạch khi hồ quang bắ t đ ầu trư ớc khi dòng đi ệ n đ ạ t đ ến giá trị cự c đ ại. Dòng điện I = A 2 ở đi ện áp U = B 2 Khi đi ện áp không ổ n đ ịnh, phả i đo giá tr ị trung bình trong khoảng thời gian 100 ms sau khi kết thúc hồ quang. Hình 6c Hình 6 - Giả i thích sơ đ ồ đư ợc lấy trong quá trình thử nghiệm khả năng c ắt mạ ch đi ện một chiều (xem 8.5.7) Kích thư ớc tính bằng milimét 1 sợ i dây nóng đ ỏ đu ọc hàn ở 3 2 nhiệt ngẫu 3 Ống Hình 7 - Sợ i dây nóng đ ỏ và vị trí của nhiệt ngẫu 1 Vị trí của kẹp 6 cữ hạn vị đ iều chỉ nh đư ợc 2 bộ phận chuyể n đ ộng 7 thư ớ c đo ng ọn lửa 3 dây đ ể kéo căng 8 th ư ớ c đo chi ều sâu tiến vào mẫu 4 tấ m đ ế 9 sợ i dây nóng đ ỏ (hình 7) 5 vật nặng 10 lỗ thủng khoét qua tấ m đ ế đ ể các mẫu nhỏ rơi t ừ mẫu xuống Hình 8 - Trang bị thử nghiệm (mô hình) PHỤ LỤC A (tham khảo) Đo hệ số công suất ngắn mạch Hiệ n nay chưa có phương pháp đ ể xác đ ịnh chính xác hệ số công suất ngắn mạ ch, nhưng v ới mụ c đích c ủa tiêu chuẩn này, việ c xác đ ịnh hệ số công suất trong mạch thử nghiệm có thể đư ợc thực hiện vớ i đ ủ đ ộ chính xác bằng một tr ong ba phương pháp sau: Phương ph áp 1: Tính toán từ các hằng số mạ ch đi ện Hệ số công suất có thể đư ợc tính theo cosin của góc f , trong đó góc f = arctg X/R, X và R lầ n lư ợ t là đi ện khá ng và đi ện trở của mạch thử nghiệm trong thời gian tồn tại ngắn mạch. Do bản chất tạm thời của hiệ n tư ợ ng cho nên không có phương pháp chính xác đ ể xác đ ị nh X và R nhưng đ ể phù hợp với tiêu chuẩn này, các giá trị đ ó có thể xác đ ịnh bằ ng phương pháp sau: Đo đi ện trở R trong mạch thử nghiệm bằng dòng một chiều; nếu mạch bao gồm biến áp thì đi ện trở R, của cuộ n sơ c ấ p và đi ện trở R3 của cuộn thứ cấ p đư ợ c đo riêng r ẻ và giá trị yêu cầ u R đư ợ c xác đ ịnh bằng công thức: R = R 2 + R 1 r 2 trong đó: r là t ỷ số biến áp của máy biến áp Sau đó X đư ợ c xác đ ịnh bằng công thức: = Tỷ số (trở kháng mạ ch đi ệ n) đư ợ c xác đ ịnh từ biể u đ ồ nêu trong hình A.1. Phương pháp II: Xác đ ịnh từ thành phần một chiều Góc f có thể đư ợ c xác đ ịnh từ đư ờng cong của thành phần một chiều dạng sóng dò ng đi ệ n không đ ối xứng giữa thờ i đi ểm bắt đầu ngắn mạch và bắ t đ ầu hồ quang như sau: 1. Công thứ c đ ối với thành phần một chiều là: i d = l do .e -Rt/L trong đó : i d giá trị của thành phần một chiều tại thờ i đi ểm bất kỳ I do giá trị ban đ ầu của thành phần một chiều hằng số thời gian của mạ ch đi ện tính bằng giây t khoảng thời gian tính bằng giây giữa i d và I do , e số nêpe. Hằng số thời gian L/R có thể đư ợ c xác đ ịnh từ công thứ c trên như sau: a) đo giá trị của l do tại thờ i đi ểm ngắn mạch và giá trị của i d tại thờ i đi ểm t bất kỳ khác trư ớc khi bắ t đ ầu hồ quang; b) xác đ ịnh giá trị của e -Rt/L bằng cách chia i d cho I do ; c) từ bảng giá trị e -x xác đ ịnh giá trị của -x ứng với tỷ số ; d) giá trị x = từ đó được xác định bằng cách chia x cho t, cho kết quả . 2. Xác định góc f từ công thức: f = arctg ω L/R Trong đó ω là 2 p lần tần số thực tế. Phương pháp này không nên sử dụng khi đo dòng điện bằng biến dòng. Phương pháp III: Xác định bằng máy phát chuẩn Khi máy phát chuẩn được sử dụng trên cùng một trục với máy phát thử nghiệm, điện áp của máy phát chuẩn trên biểu đồ có thể so sánh về góc với điện áp của máy phát thử nghiệm trên một pha trước, rồi sau đó với dòng điện của máy phát thử nghiệm. Sự khác biệt giữa góc pha của điện áp máy phát chuẩn và điện áp máy phát chính, và giữa điện áp máy phát chuẩn với dòng điện máy phát thử nghiệm sẽ cho góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện của máy phát thử nghiệm, từ đó xác định được hệ số công suất. Trong đó: E – sức điện động của mạch tại thời điểm bắt đầu hồ quang = , tính bằng vôn I – dòng điện cắt = , tính bằng ampe A – hai lần giá trị đỉnh của điện áp đặt, tính bằng vôn C – hai lần giá trị đỉnh của thành phần đối xứng của song dòng điện tại thời điểm bắt đầu ngắt mạch, tính bằng ampe F – khoảng thời gian tính bằng giây của nửa chu kỳ sóng điện áp đặt. G – khoảng thời gian tính bằng giây của nửa chu kỳ của song dòng điện thời điểm bắt đầu hồ quang. Hình A.1 – Xác định trở kháng mạch để tính hệ số công suất theo phưong pháp I Phụ lục B (tham khảo) Tính các giá trị l 2 t trước hồ quang dùng cho dây chảy “gG”, “gM”, “gD” và “gN” B.1 Đánh giá giá trị l 2 t trước hồ quang ở 0,01s Có thể đánh giá gần đúng các giá trị l 2 t trước hồ quang ở 0,01s như là hàm số của giá trị l 2 t trước hồ quang ở 0,1 s và các giá trị đo được ở thử nghiệm N 0 2 bằng cách sử dụng công thức dưới đây: l 2 t (0,01s) = F F = 0,7 đối với dây chảy “gG” và “gM”; F = 0,6 đối với dây chảy “gD”; F = 1,0 đối với dây chảy “gN”. Hệ số F hiệu chỉnh đường cong theo đặc tính thời gian-dòng điện tại miền thời gian đó. B.2 Tính giá trị l 2 t trước hồ quang trong điều kiện của thử nghiệm N 0 2 Đối với các thông số đặt trưng nhỏ hơn của loạt đồng nhất, trong trường hợp không qui định các thử nghiệm trực tiếp, có thể đánh giá giá trị l 2 t trước hồ quang trong điều kiện của thử nghiệm N 0 2 bằng công thức: (l 2 t) 2 = (l 2 t) 1 x ( ) 2 Trong đó: (l 2 t) 2 là l 2 t trước hồ quang trong điều kiện của thử nghiệm N 0 2 dùng cho thông số đặc trưng nhỏ hơn (l 2 t) 1 là l 2 t trước hồ quang trong điều kiện của thử nghiệm N 0 2 dùng cho thông số đặc trưng lớn nhất đo được trong thử nghiệm khả năng cắt. A 2 mặt cắt nhỏ nhất của phần tử có thông số đặc trưng nhỏ hơn A 1 mặt cắt nhỏ nhất của phần tử có thông số đặc trưng lớn nhất Giá trị tính toán có thể được sử dụng để đánh giá giá trị l 2 t ở 0,01 s(xem B.1). B.3 Tính l 2 t tác động ở điện áp giảm thấp Các giá trị l 2 t tác động có thể được ước lượng ở điện áp thấp hơn điện áp đo được trong quá trình thử nghiệm 1 và 2 của bảng 12A bằng công thức sau: l 2 t tác động ở điện áp giảm thấp V r = { } V r / V t x l 2 t trước hồ quang Phụ lục C (tham khảo) Tính đặc tính thời gian-dòng điện cắt Mở đầu Điều 7.6 của tiêu chuẩn này mô tả đặc tính cắt là hàm số của dòng điện kỳ vọng. Phương pháp dưới đây nêu phương thức mà nhờ đó đặc tính dòng điện cắt có thể được tính như hàm số của thời gian trước hồ quang thực tế. Các dây chảy khác nhau sẽ có kết quả khác nhau, và do đó, để chuyển đổi hoàn toàn, việc tính toán phải dựa trên giá trị l 2 t lớn nhất cho phép trong tiêu chuẩn này. Cần chú ý là phương pháp dưới đây đưa ra dòng điện đỉnh trong giai đoạn trước hồ quang, trong khi đó đối với nhiều cầu chảy (đặc biệt các loại dung để bảo vệ các bộ bán dẫn), dòng điện lại tiếp tục tăng trong giai đoạn hồ quang, và vì vậy phương pháp dưới đây sẽ đưa ra ước lượng ở mức thấp hơn một chút, tùy thuộc vào điều kiện mạch điện. Tuy nhiên, phương pháp này cũng cho kết quả gần đúng để cho phép người sử dụng tính toán đường cong này khi cần thiết (ví dụ để nghiên cứu về hàn tiếp xúc). C.1 Ghi chú ban đầu Đặc tính dòng điện cắt là hàm số của dòng điện kỳ vọng được xác định trong 2.3.7; đặc tính này được đề cập trong 5.8.1 và hình 3; các thử nghiệm được mô tả trong 8.6. Việc cung cấp đặc tính này là không bắt buộc. Hơn nữa, thông tin mà đặc tính này đưa ra nhìn chung là không chính xác, đặc biệt là trong vùng khởi đầu của giới hạn (thời gian trước hồ quang khoảng 5 ms đối với tác động đối xứng hoặc tới 10 ms đối với tác động không đối xứng). Người sử dụng có các thành phần bảo vệ hợp thành (ví dụ như côngtắctơ) sẽ gặp khó khăn khi phải chịu các dòng điện diễn ra nhanh nhưng biên độ lại lớn (ví dụ như dòng điện chạy qua cầu chảy trước khi giải trừ ngắn mạch) cần biết chính xác giá trị tức thời lớn nhất của dòng điện trong quá trình thao tác cắt để thực hiện việc kết hợp “cầu chảy – bộ phận hợp thành” kinh tế nhất. Đặc tính đưa ra một cách chính xác dòng điện cắt là hàm số của thời gian trước hồ quang sẽ cung cấp thêm các thông tin hữu ích cho mục đích này. C.2 Định nghĩa Đặc tính dòng điện cắt là hàm số của thời gian trước hồ quang thực tế là: Một đường cong đưa ra các dòng điện cắt là hàm số của thời gian trước hồ quang thực tế đối với tác động đối xứng. C.3 Đặc tính Dòng điện cắt tương ứng với thời gian trước hồ quang cũng phụ thuộc vào mức độ mất đối xứng của ngắn mạch, và vì có càng nhiều đặc tính tạo thành các điều kiện nên đòi hỏi càng nhiều thử nghiệm. Đối với một dây chảy cho trước, trong vùng thời gian tác động cho trước, và đối với mỗi giá trị của dòng điện cắt, giá trị l 2 t là tương đối độc lập với mức độ mất đối xứng của dòng điện ngắn mạch. Đặc điểm này có thể dẫn đến quá trình sau: 1) đo đặc tính dòng điện cắt đối với tác động đối xứng là hàm số của thời gian trước hồ quang thực tế đối với tác động đối xứng. 2) tính đặc tính dòng điện cắt tương ứng với mức độ mất đối xứng bất kỳ. C.5 Tính toán từ các giá trị đo được Đặc tính thí nghiệm đưa ra dòng điện cắt là hàm số của thời gian trước hồ quang. Khi ngắn mạch là đối xứng sẽ dễ dàng tính được tích phân Jun của dòng điện ngắn mạch kỳ vọng từ các giá trị trên, trong đó: ω tần số dao động I p dòng điện ngắn mạch kỳ vọng I ps ở điều kiện đối xứng I pa ở điều kiện không đối xứng I c dòng điện cắt Φ góc pha dòng điện liên quan đến điện áp Ψ góc tạo thành có liên quan đến giá trị zero của điện áp R, L điện trở và điện cảm ở điều kiện đối xứng t s thời gian trước hồ quang ở điều kiện đối xứng t a thời gian trước hồ quang ở điều kiện không đối xứng Ở điều kiện đối xứng: Theo định nghĩa ψ = 0 Việc tính toán không phụ thuộc vào các giá trị của R, L, φ. ở điều kiện không đối xứng: Giả sử dòng điện cắt và tích phân Joule là giống nhau về cả hai điều kiện: Có thể tính được hai giá trị bất kỳ nếu đã biết bảy giá trị khác. Cụ thể, từ giá trị dòng điện cắt và tích phân Joule, có được do kinh nghiệm và do tính toán, có thể tính được thời gian trước hồ quang và dòng điện ngắn mạch kỳ vọng tương ứng với điều kiện không đối xứng đưa vào. Giả thiết này là tương đối đúng đối với thời gian trước hồ quang theo thứ tự từ 1ms đến 5 ms. Đối với thời gian trước hồ quang nhỏ hơn 1 ms, đặc tính này thể hiện dòng điện cắt là hàm số của dòng điện ngắn mạch kỳ vọng cung cấp thông tin chính xác. Phụ lục D (tham khảo) Ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ xung quanh hoặc nhiệt độ khí quyển lên tính năng của dây chảy D.1 Ảnh hưởng do tăng nhiệt độ môi trường D.1.1 Ảnh hưởng lên dòng điện Đối với cầu chảy hoạt động đầy tải trong thời gian dài ở nhiệt độ môi trường trung bình cao hơn giá trị cho trong 3.1, có thể đòi hỏi phải giảm thông số đặc trưng dòng điện. Hệ số giảm thông số này cần được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng sau khi tính đến tất cả các yếu tố. D.1.2 Ảnh hưởng lên độ tăng nhiệt Việc tăng nhiệt độ môi trường trung bình dẫn đến tăng nhẹ độ tăng nhiệt. D.1.3 Ảnh hưởng lên dòng điện gây chảy và dòng điện không gây chảy qui ước (I f và I nf ) Việc tăng nhiệt độ môi trường trung bình dẫn đến giảm, thường là nhỏ, dòng điện gây chảy và không gây chảy qui ước (I f và I nf ). D.1.4 Đối với điều kiện khởi động động cơ Không cần thiết phải giảm thông số dây chảy trong trường hợp tăng nhiệt độ môi trường trung bình của dây chảy do khởi động động cơ gây ra. D.2 Ảnh hưởng do giảm nhiệt độ môi trường Nhiệt độ môi trường giảm xuống thấp hơn giá trị cho trong 3.1 có thể cho phép tăng thông số dòng điện nhưng cũng làm tăng dòng điện gây chảy qui ước, dòng không chảy qui ước và thời gian trước hồ quang đối với các quá dòng nhỏ hơn. Mức độ của việc tăng theo này sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế và vào thiết kế của dây chảy. Trong trường hợp đó cần tham khảo ý kiến của nhà chế tạo. D.3 Ảnh hưởng của điều kiện lắp đặt Điều kiện lắp đặt khác nhau có thể ảnh hưởng đến điều kiện hoạt động của dây chảy và do đó nên tính đến, như là: a) lắp kín trong hộp hay lắp hở; b) bản chất của bề mặt lắp đặt; c) số lượng cầu chảy được lắp trong hộp; d) mặt cắt và cách điện của mối nối.