TCVN7568-14:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-14:2015 về Hệ thống báo cháy - Thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống tòa nhà CO Cacbon monoxit EMC Tính tương thích điện từ FDAS Hệ thống báo cháy FACIE Thiết bị điều khiển và chỉ báo báo động cháy FDACIE Thiết bị điều khiển và chỉ báo phát hiện cháy 4 Thiết bị và vật liệu 4.1 Chất lư ợ ng của các bộ phận 4.1.1 Các bộ phận được sử dụng như một phần tử của FDAS phải được thiết kế và chế tạo theo một hệ thống chất lượng đã được công nhận. 4.1.2 Nhà sản xuất thiết bị phải cung cấp thông tin sẵn có cho nhà thiết kế về hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà sản xuất đ ể thuyết phục nhà thiết kế rằng các bộ phận được lựa chọn cho FDAS thích hợp cho ứng dụng. 4.2 Tiêu chuẩn 4.2.1 Các bộ phận của FDAS phải tuân theo thiết bị được quy định trong TCVN 7568 (ISO 7240). Nếu không có các tiêu chuẩn đã quy định này thì thiết bị phải tuân theo các tiêu chuẩn do yêu cầu của quốc gia cho ph é p. 4.2.2 Thiết bị được sử dụng trong FDAS phải được chứng nhận về sự phù hợp với phần có liên quan của TCVN 7568 (ISO 7240) hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác, khi phù hợp, bởi phòng thử nghiệm có liên quan nhà nước chứng nhận để đánh giá thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn li ê n quan, khi việc đánh giá chưa được một cơ quan độc lập thực hiện thì nhà thiết thế phải nhận biết các bộ phận và giải thích tại sao việc đánh giá chưa được thực hiện. 4.3 Yêu cầu v ề môi trường Chứng nh ậ n: có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Các yêu cầu về EMC đặc biệt; - Các điều kiện khí hậu cực đoan; 4.4 Thiết bị bổ sung 4.4.1 Thiết bị bổ sung (ví dụ, các thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa hoặc các thiết bị hiển thị biểu đồ) có thể được bao gồm trong thiết kế FDAS hoặc đ ư ợc kết nối với FDAS. 4.4.2 Hoạt động của FDAS không được dựa vào thiết bị bổ sung. 4.4.3 Hư hỏng của bất cứ thiết bị bổ sung nào cũng không được ảnh hưởng đến sự vận hành của FDAS. 4.5 Vật liệu cho lắp đặt 4.5.1 Vật liệu cho lắp đặt (ví dụ, các đồ kẹp cáp, cáp có tuổi thọ 100 năm và các khoang dẫn cáp) phải có công suất, có kích thước và độ bền thích hợp để đáp ứng các yêu cầu về tải trọng thiết kế. 4.5.2 Các đầu nối và các hợp phân phối phải thích hợp với cỡ kích thước của cáp được sử dụng trong FDAS. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1 Trách nhi ệ m 5.1.1 Nhà thiết kế phải đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong FDAS tuân theo TCVN 7568 (ISO 7240) đã đánh giá độc lập là thích hợp với FDCIE, phù hợp với TCVN 7568-13 ( ISO 7240-13). 5.1.2 Khi thiết kế của FDAS cho phép sử dụng thiết bị bổ sung được kết nối vào FDCIE (ví dụ, các thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa hoặc thiết bị hiển thị biểu đồ), nhà thiết kế phải bảo đảm rằng thiết bị được đánh giá là thích hợp với F DCIE, phù hợp với tiêu chuẩn này. 5.1.3 Khi không trực tiếp áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7568-13 (ISO 7568-13) thì có thể sử dụng tiêu chuẩn đã nêu trên làm tài liệu hướng dẫn đ ể soạn thảo một quy trình đánh giá tính tương thích thích hợp. 5.2 Tài liệu Nhà thiết kế phải soạn thảo danh mục của tất cả các bộ phận được sử dụng trong FDAS và nhận biết các bộ phận nào l à thích hợp. 5.3 Chứng nhận 5.3.1 Chứng chỉ của tính tương thích của thiết bị được sử dụng trong FDAS phải được đưa vào tài liệu thiết kế của FDAS. 5.3.2 Khi việc đánh giá chưa được một cơ quan độc lập tiến hành, nhà thiết kế phải nhận xét các bộ phận và giải thích tại sao việc chứng nhận chưa được thực hiện. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.4 Khi các giao d iện của FDAS với hệ thống phát hiện đám cháy với hệ thống khác (v í dụ, hệ thống báo động đám cháy) sử dụng một mối liên kết mức cao (ví dụ truyền dữ liệu ), nhà thiết kế phải soạn thảo kế hoạch thử nghiệm thích hợp để đảm bảo sự tiếp xúc tin cậy, bao gồm thử nghiệm lỗi. Y ê u cầu này có thể thực hiện cùng với nhà sản xuất thiết bị. 6 Thiết kế 6.1 Trách nhiệm Thiết kế FDAS, bao gồm các bộ phận và các yêu cầu về sử dụng, phải được thực hiện theo một quá trình có hệ thống phù hợp với một hệ thống chất lượng. Tài liệu phải được người có trách nhiệm ký, trong đó mô tả lĩnh vực chịu trách nhiệm ở mức chi tiết cao sao cho tránh được các lĩnh vực không được xác định và các lĩnh vực trùng với các t rách nhiệm khác. 6.2 Tiêu chuẩn của người thiết kế Thiết kế FDAS phải do những người có trình độ nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm có liên quan đến phạm vi của các yêu cầu riêng về thiết kế thực hiện. Kinh nghiệm trong thiết kế có thể bao gồm: - Một kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ phát hiện đám cháy và báo động cháy, - Một công ty tư v ấ n có kinh nghiệm, hoặc - Một kỹ sư có kinh nghiệm v ề FDAS. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3 Tài liệu cần cho thiết kế 6.3.1 Nhà thiết kế phải tiếp cận được tài liệu cần thiết cho thiết kế FDAS phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tài liệu phải bao gồm : - Các bản vẽ của tòa nhà; - Công dụng của tòa nhà (khi được biết); - Dân cư ở trong tòa nhà (khi được biết); - Mô tả m ố i nguy hiểm, bao gồm cả việc sử dụng theo dự định các vùng phát hiện và các vùng báo động cháy; - M ô tả các điều kiện về môi trường như: ● Nhiệt độ, ● Độ ẩ m, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ● Các ảnh hưởng của điện từ. - Mô tả môi trường mà trong đó thiết bị được lắp đặt (ví dụ dân cư ở trong tòa nhà, các vị trí nguy hiểm); - Mô tả cơ sở hạ tầng của môi trường (ví dụ, điều kiện đi lại, sự liên lạc, nguồn cấp điện, tiếp cận của độ chữa cháy, nguồn cấp nước); 6.3.2 Nhà thiết kế phải trình bày bất cứ giả thiết nào được thực hiện và sự bào chữa cho các giải pháp được thực hiện. 6.4 Thiết kế hệ thống báo cháy FDAS 6.4.1 Một FDAS phải được thiết kế phù hợp với các y ê u cầu của tiêu chuẩn này, các tiêu chí thiết kế phải được thỏa mãn các mục tiêu về an toàn cháy của quốc gia và bao gồm: - Các điều kiện về môi trường, - Loại dân cư, - Khả năng xảy ra cháy, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Sơ tán dân chúng đúng lúc (bao gồm cả việc sử dụng vùng báo động cháy, Sơ tán đồng bộ hoặc các chiến lược sơ tán khác), - Giảm tới mức tối thiểu các tín hiệu báo cháy không cần thiết. CHÚ THÍCH: Khi kh ô ng có các mục tiêu hoặc các quy định về an toàn cháy của qu ố c gia thì đ iều quan trọng là nhà thiết kế phải áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật về an toàn cháy và phương pháp thiết kế dựa trên cơ sở rủi ro. 6.4.2 Thiết kế có thể loại tr ừ khỏi phạm vi hoạt động các vùng được xác định là ít khi hoặc không b a o giờ có người cư trú hoặc vật liệu gì dễ cháy. 6.4.3 Khi không có yêu cầu thiết kế cho toàn bộ vùng hoạt động phát hiện ra đám cháy (trừ các v ùng được nêu trong 6.4.2) và được phép của các quy định của quốc gia, các vùng sau có thể được bao gồm trong phạm vi thiết kế (xem 6.3): - Một hoặc nhiều ngăn cháy; - M ột phần của ngăn đám cháy; - Đường thoát hiểm và; CHÚ THÍCH 1: Vùng hoạt động của đường thoát hiểm có thể không phát hiện ra đám cháy tại nguồn đám cháy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH 2 : Cá c đầu báo cháy thư ờ ng được lắp đặt ở trong hoặc liền kề với luồng thiết bị. 6.4.4 Khi không có yêu cầu tự động phát hiện đám cháy và các quy định của quốc gia cho phép có thể lắp đặt một hệ thống các hộp nút ẩn báo cháy (xem 6.9). 6.4.5 Khi thiết kế FDAS bao gồm cả sử dụng các chức năng tùy chọn được quy định trong các tiêu chuẩn thiết bị có liên quan thì việc sử dụng chức năng tùy chọn vào lý do sử dụng phải được đưa vào trong tài liệu thiết kế. CHÚ TH Í CH: Các quy định của quốc gia có thể yêu cầu sử dụng một số chức năng tùy chọn hoặc có th ể c ầ m sử dụng một số chức năng tùy chọn. 6.4.6 t hiết kế phải quan tâm đến tất cả các quy định nào của quốc gia đã đặt ra các giới hạn khác về thiết kế như a. Có kích thước của các vùng phát hiện đám cháy và các vùng báo động cháy; b. Số lượng lớn nhất của các điểm được lắp đặt thiết bị trong một vùng phát hiện (đám cháy); c. Các giới hạn của các mạng lưới (điện) bao gồm các thiết bị khởi động tự động và khởi động bằng tay; d . Các yêu cầu về giao diện đối với yêu cầu về hệ thống âm thanh d ùng cho các mục đ í ch khẩn cấp; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 f. Các yêu cầu đặc biệt cho sự phối hợp của các mạng l ưới (điện) khởi động và báo động cháy; g. Các yêu cầu cho các hệ thống truyền tín hiệu báo cháy và tín hiệu cảnh báo lỗi; h. Sử dụng vật liệu cho lắp đặt như cáp có vỏ bảo vệ các ống dẫn...; i. Lắp đặt thiết bị trong các môi trường dễ xảy ra nổ. 6.5 Vùng phát hiện (đám cháy) 6.5.1 Quy định chung Tòa nhà phải được phân chia thành các vùng phát hiện (đám cháy) sao cho có thể xác định được một cách nhanh chóng nguồn gốc của báo động cháy từ các ch ỉ báo tại F DCIE và trên các đầu báo cháy. 6.5.2 Các giới hạn của vùng phát hiện (đám cháy) 6.5.2.1 Một vùng phát hiện (đám cháy) phải đư ợ c giới hạn không lớn hơn 2000 m 2 đối với diện tích sân tiếp giáp trong tòa nhà hoặc 2000 m 2 đối với sân không tiếp giáp trong tòa nhà. Khi không có các lối vào các vùng liền kề cách nhau không lớn hơn 10m và có thể nh ì n thấy nhau. Kích thước dài nhất không được vượt quá 100 m và phải đ ư ợc hạn chế trong một tầng nhà. Các vùng không có lối vào từ bên trong tòa nhà phải được ch ỉ báo như các vùng phát hiện tách biệt khỏi các vùng có lối vào bên trong. Ví dụ về sự phân bố vùng phát hiện (đ á m cháy) được giới thiệu trên Hình 1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ DẪN: Thiết bị chỉ báo điều khiển từ xa Thiết bị chỉ báo điều khiển từ xa (chỉ yêu cầu khi các cửa ra vào được khóa) (a) Nhà công nghiệp CHÚ DẪN: Thiết bị chỉ báo điều khiển từ xa được yêu cầu khi lối vào bị hạn chế. (b)Nhà hàng bán l ẻ /thương mại ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.5.2.2 Một tầng ban công mở ra sân và tiếp cận được t ừ sân, gắn liền với sân có thể được xử lý như một phần của vùng phát hiện (đám cháy) đối với sân này. 6 .5.2.3 Các đầu báo cháy bảo vệ các không gian bị che kín không vượt quá 500 m 2 có thể được kết nối vào vùng phát hiện (đám cháy) trên cùng một sân với điều kiện là tổng số các đầu báo cháy không vượt quá 40. 6.5.2.4 Các vùng phát hiện (đám cháy) có thể được chia nh ỏ ra sao cho các tín hiệu từ các thiết bị hoặc nhóm thiết bị riêng cũng có thể được ch ỉ báo tại FDCIE, như vậy có thể cung cấp thông t i n chi tiết hơn trên địa điểm có một biến cố ngoài chỉ báo của vùng phát hiện (đám cháy) có ảnh hưởng. 6.5.2.5 Các đầu báo cháy có chỉ báo riêng không được nhận dạng là các vùng phát hiện (đám cháy) riêng biệt trừ khi các đầu báo cháy ch ỉ tiêu biểu trong một đầu báo cháy trong một vỏ bao bọc. 6.5.2.6 Một vùng phát hiện (đám cháy) riêng lẻ không được quan tâm đến nhiều h ơ n một vùng báo động cháy. 6.6 Lựa chọn đầu báo cháy, độ nhạy và sự đáp ứng 6.6.1 Phải lựa chọn kiểu và độ nhạy của các đầu báo cháy để đáp ứng các mục tiêu thiết kế đối với FDAS bao gồm cả rủi ro về cháy, chiều cao lắp đặt được dự định, phạm vi hoạt động và các điều kiện môi trường xung quanh tòa nhà. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp khi sử dụng các đầu báo c h áy có thể dẫn đến các tín hiệu báo cháy không cần thiết thì c ó thể xem xét đến các phương pháp khác, v í dụ: a) Định vị lạ i đầu báo cháy; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) Sử dụng sự phụ thuộc vào nhiều hơn một tín hiệu báo chá y. 6.6.2 Khi phần có liên quan của TCCN 7568 (ISO 7240) cho phép có nhiều hơn một cấp độ nhạy hoặc khi nhà sản xuất có thiết bị cho phép chỉnh đặt độ nhạy thì phải quy định độ nhạy cho mỗi đầu báo cháy được lắp đặt trong tòa nhà. 6.6.3 Đáp ứ ng của FDAS có thể bị trễ do sử dụng sự phụ thuộc vào nhiều hơn một tín hiệu báo cháy như đã quy định trong TCVN 7568-2 (ISO 7240-2). Khi được sử dụng, các thiết bị sau không được cấu tạo để sử dụng cho vận hành: a) Hộp nút ấn báo cháy; b) FDC I E được kết nối vơi FDCIE khác; c) Các đầu báo cháy được lắp đặt trong các vùng nguy hiểm; d) Hệ thống dập tắt lửa; e) Các đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm ánh sáng quang truyền thẳng khi một lỗi ngắt chùm ánh sáng b ỏ qua trạng thái báo động cháy; f) Các vùng phát hiện sử dụng các đầu báo cháy nhiệt kích hoạt t ĩ nh; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 h) Các đầu báo cháy có thể cần thời gian nhiều hơn 60s để vận hành sau khi được đặt lại. CHÚ THÍCH: V ì sự phụ thuộc vào tín hiệu báo cháy làm cho sự bắt đầu của một tín hiệu báo cháy bị trễ cho nên điều quan trọng trước tiên l à phải cố gắng loại b ỏ các tín hiệu báo cháy không c ầ n thiết . 6.7 Vị trí của đầu báo cháy 6 .7.1 Quy định chung Xác định vị trí và kho ả ng cách của đầu báo cháy phải bao gồm việc ước lượng các kích thước hình học của phòng và sự rủi ro như: - Chiều cao trần; - Cấu trúc của trần; - Đồ đạc; - Người ở , và; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.2 Các vị trí cần đến đ ầu báo cháy 6.7.2.1 Quy định chung 6.7.2.1.1 Phải quan tâm đến những vấn đề sau khi xác định vị trí của các đầu báo cháy được lắp đặt a. Các đầu báo cháy khói sử dụng ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng truyền thẳng [xem TCVN 7568 - 7 (ISO 724 0 - 7), TCVN 7568 - 15 (TCVN 7568 -15) và ISO 7240-27] hoặc các đầu báo cháy CO và các bộ cảm biến nhiệt [xem TCVN 7568 - 8 (ISO 7240- 8) và ISO 7240 -27] phải được lắp đặt trong tất cả các phòng ngủ. b. Các đầu báo cháy khói sử dụng ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng truyền thẳng phải được lắp đặt trong tất cả các lối ra, các hành lang lớn và nhỏ hoặc các khu vực tương tự khác là một phần của đường di chuyển tới lối ra. c. Khi một khu vực được chia thành nhiều phần bằng các đường, vách ng ă n hoặc các giá ch ứ a đồ có khoảng cách tới trần (hoặc mặt dưới của rầm nà khi không có trần) 300 mm th ì mỗi trần phải được xử lý như một phòng và phải được đưa vào các đầu báo cháy. d. Phải có một khoảng tr ố ng thông thùng có bán kính tối thiểu là 100 mm tới độ sâu 600 mm được duy trì từ cách đầu báo cháy hoặc điểm lấy mẫu. e. Các thiết bị chỉ báo báo động cháy của đầu báo cháy ph ả i nhìn thấy được từ đường đi vào thông thường tới khu vực. f. Các đầu báo cháy phải được lắp đặt sao cho các trạng thái ‘bật’ hoặc ‘tắt’ của thiết bị chỉ báo phải nhận ra được từ khu vực đi lại được. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.2.1.2 Khi lắp đặt các đầu báo cháy có trang bị nhiều hơn một cảm biến và đầu báo cháy được điều chỉnh để sử dụng với một cảm biến thì phải áp dụng các yêu cầu về lắp đặt cho bộ cảm biến vận hành. 6.7.2.2 Ố ng dẫn phục vụ tiếp cận được Các ố ng dẫn phục vụ tiếp cận được không cách ly khỏi đám cháy để phục vụ cho liên lạc giữa các tòa nhà hoặc các phần của tòa nhà phải được lắp đặt các đầu báo cháy (xem 6.7.2.8). 6.7.2.3 Hệ thống xử lý không k hí 6.7.2.3.1 Phải sử dụng thiết bị phát hiện khói dùng cho các ống dẫn (xem ISO 7240-22) để giám sát không kh í trong các ống dẫn. 6.7.2.3.2 Trong các hệ thống xử lý không khí, các đầu báo cháy phải được lắp đặt ở các vị trí sau: a) Hệ thống không khí về - các tòa nhà có hệ thống xử lý không khí về phục vụ cho nhiều hơn một vỏ bao bọc, không được trang bị đầu báo cháy khói trong không gian dùng để ở, phải được lắp đặt các đầu báo cháy khói liền kề với cửa vào của không khí về/không khí xả/không khí tiết kiệm hoặc sử dụng thiết bị phát hiện khói cho các ống dẫn không khí lấy mẫu từ các cửa vào chung cho không khí về. CHÚ THÍCH 1: Ảnh hưởng của sự nhiễm b ẩ n có thể ngăn c ả n sự vận hàn h của một đầu báo cháy chung của không khí về nếu khói chỉ đi vào ống dẫn từ một lưới không khí về duy nh ất. CHÚ THÍCH 2: Trong các vùng ở đó các hệ thống xử lý không khí dẫn đến các lưu l ượng không k hí cao (ví dụ < 1 m/s) trong vỏ bao bọc (như các ph ò ng máy tính và các phương tiện viễn thông), có thể cần đến một đầu báo cháy có độ nhạy cao để phát hiện khói mà các đầu báo cháy được lắp tr ê n trần không phát hiện được. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Tắt thiết bị xử lý không khí khi vận hành bất cứ đầu báo cháy nào liên kết với các hệ thống xử lý không kh í trong tòa nhà sẽ ngăn cản sự lan rộng của kh ó i trong suốt tòa nhà. c) Các ố ng xả - các ống dẫn được dùng đ ể xả khói nấu nướng, các hơi dễ cháy, vật liệu dạng xơ và các vật liệu tương tự phải có ít nh ấ t là một đầu báo cháy không cần thiết. Thường sử dụng đầu báo cháy nhiệt được b í t kín hoàn toàn. CHÚ THÍCH: Các đầu báo cháy dùng cho ứ ng dụng này cần được lựa chọn cẩn thận để thích hợp với môi trường sao cho giảm tới mức tối thiểu các tín hiệu báo cháy không cần thiết . Thường sử dụng đầu báo cháy nhiệt được bít kín hoàn toàn. 6.7.2.3.3 Mỗi đầu báo cháy được lắp đặt trong một hệ thống xử lý không khí phải được chỉ báo như một vùng phát hiện riêng biệt tại FDCIE. 6.7.2.3.4 Các đầu báo cháy được lắp đặt trong các hệ thống xử lý không khí phải có nh ã n bền vững, không t ẩ y xóa được, trên đó ghi ký hiệu của vùng phát hiện, được dán vào liền kề với các đầu báo cháy. 6 . 7.2.3.5 Các thiết bị chỉ báo báo động cháy gắn liền trên các đầu báo cháy kh ó i được định vị trong các hệ thống xử lý không khí phải được nhìn thấy rõ. Khi yêu cầu này không được đáp ứng, phải lắp đặt các thiết bị chỉ báo từ xa và các thiết bị này phải được ghi nhãn thích hợp (xem 6.7.2.4.3). 6.7.2.4 Không gian bị che kín 6.7.2.4.1 Quy định chung 6.7.2.4.1. 1 Các đầu báo cháy phải được lắp đặt tất cả các không gian bị che kín, các ngoại lệ được cho trong 6.7.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.2.4.2 Thiế t bị điện 6.7.2.4.2.1 Khi không gian bị che kín chứa hệ thống điện chiếu sáng hoặc thiết bị điện n ă ng lượng và các thiết bị này nằm hoàn toàn trong một không gian bị che kín và được đấu nối với nguồn cấp điện có điện áp vượt quá điện áp cực thấp th ì phải lắp đặt một đầu báo cháy trên trần của không gian bị che kín trong phạm vi 1,5 m tính từ thiết bị được đo theo phương nằm ngang. Khi bề mặt lắ p đặt là một vật dốc (nghiêng), đầu báo cháy phải được lắp trên phía cao của thiết bị. 6.7.2.4.2.2 Không yêu cầu phải phát hiện đám cháy khi các trang bị chiếu sáng có công suất danh định không vượ t quá 100W, thiết bị năng lượng có các bộ phận chuyển động với công suất danh định không vượt quá 100W, hoặc thiết bị năng lượng khác c ó công suất danh định không vượt quá 500 W . CHÚ THÍCH 1: Đ ể đáp ứng yêu cầu của ti ê u chuẩn này đ ư ờng dâ y điện và bất cứ vỏ bao b ọ c nào của các trang bị chiếu sáng không được xem l à dễ cháy nhờ vào không gian b ị che kín sẽ không được xem là thiết bị điện. CH Ú THÍCH 2: Đầu báo cháy được sử dụng đ ể bảo vệ thiết bị điện không cần thiết phải b ả o vệ kh ô ng gian b ị che kín. 6.7. 2.4.3 Th i ết bị chỉ báo từ xa dùng cho đầu báo cháy 6.7.2.4.3.1 Khi thiết bị chỉ báo của đầu báo cháy không nhìn thấy được từ một vùng thường dùng để ở , phải sử dụng các thiết bị chỉ báo từ xa để chỉ báo một đầu báo cháy khói đang báo cháy (v ề cá c ngoại lệ, xem 6.7.2.4.36). 6.7.2.4.3.2 Các thiết bị chỉ báo từ xa dùng cho các phòng, các t ủ hoặc các khu vực tương tự phải được lắp đặt liền kề với cửa ra vào để tiếp cận được các đầu báo cháy. 6.7.2.4.3.3 Các thiết bị chỉ báo từ xa dùng cho các không gian bị che kín phải được lắp đặt cho một khu vực tiếp cận được càng gần với đầu báo cháy c à ng tốt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.2.4.3.5 Có thể sử dụng một thiết b ị chỉ báo từ xa chung cho nhiều đầu báo cháy hoặc nhiều lỗ l ấ y mẫu của chỉ một đầu báo cháy hút trong chỉ một ph ò ng hoặc chỗ ở duy nh ấ t. 6.7.2.4.3.6 Không cần phải có các thiế t bị chỉ báo từ xa khi. a. Vị tr í của đầu báo cháy chỉ thị tại FDCIE, hoặc b. Không gian b ị che kín có thể tiếp cận được và 1. Có chiều cao dài quá 2 m và nhân viên có thể đi lại được, hoặc 2. Ở bên dưới vật liệu làm sàn tháo ra được (như vật liệu làm sàn máy tính). 6.7.2.5 Tủ 6.7.2.5.1 Bất cứ tủ nào có dung tích vượt quá 3 m 3 phải được lắp đặt các đầu báo cháy. Các t ủ được chi a nhỏ bởi các vách ngăn hoặc giá thành các khu vực có dung tích nhỏ hơn 3 m 3 không yêu cầu phải lắp các đầu báo cháy. 6.7.2.5.2 Các tủ chứa thiết bị điện hoặc điện tử có điện áp lớn hơn điện áp cực thấp phải được bảo vệ bên trong nếu có thể tích vượt quá 1 m 3 (không cần phải áp dụng các yêu cầu của 6.7.2.1.1e). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.2.6 Bề mặt trung gian nằm ngang 6.7.2.6.1 Phải có sự bảo vệ bên dưới các bề mặt trung gian nằm ngang như sàn ố ng dẫn, sàn chất tải và các khung gian dùng cho bảo quản có chiều rộng vượt quá 3,5 m và bề mặt bên dưới của chúng vượt quá 800 mm. 6.7.2.6.2 Khi khoảng cách từ mặt bên dưới của các bề mặt trung gian đến trần nh ỏ hơn 800 mm thì mặt bên dưới của mặt t r ung gian có thể được xem là trần và không yêu cầu phải lắp các đầu báo cháy phía trên bề mặt trung gian. 6.7.2.6.3 Nếu mặt bên của ống dẫn hoặc kết cấu cách tường hoặc các ống dẫn khác hoặc các kết cấu khác một khoảng vượt quá 800 mm thì phải trang bị các đầu báo cháy tại điểm cao nhất có thể tiếp cận được trên trần. 6.7.2.6.4 Khi một không gian bị che kín được tạo thành ph í a trên hoặc phía dưới bề mặt trung gian, như các ống dẫn ở phía trên các trần giả, phải áp dụng 6.7.3. 6.7.2.7 Trần dạng lưới hở 6.7.2.7.1 Có thể không lắp các đầu báo cháy ở phía bên dưới của mặt dưới các phần lưới hở của trần có d iện tích không nhỏ hơn hai phần ba diện tích của trần để cho không khí tự do đi qua và lắp đặt các đầu báo cháy ở phía trên lưới h ở của trần. 6.7.2.7.2 Khi bất cứ phần trần đặt nào có kích thước nhỏ nhất vượt quá 3,5m phải áp dụng 6 7.2.6. 6.7.2.7.3 Khi sử dụng các đầu báo cháy lửa thì chúng phải được lắp đặt phía trên và phía dưới trần dạng lưới hở. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.2.8 Lối vào phục vụ đám cháy bị hạn chế. Khi các đầu báo cháy được lắp đặt trong các khu vực có lối vào phục vụ đám cháy bị hạn chế thì mỗi khu vực phải là một vùng phát hiện ri ê ng biệt hoặc có một thiết bị chỉ báo từ xa có nhãn thích hợp được lắp đặt bên ngo à i nối vào khu vực (xem Hình 1). CHÚ THÍCH: Các ví dụ về l ối vào bị hạn chế có thể bao gồm cáo khu vực được khóa: các cửa hàng (ở các đường c ó má vòm , các khu phố buôn bán c ó đường vào hẹp, khu có nhiều cửa hàng), các mái v ò m, các h ầ m kiên cố, các buồng động có thang máy, các buồng lạnh, các toa l ạ nh, các tủ và các buồng công tắc điện. 6.7.2.9 Chỗ ở duy nhất 6.7.2.9.1 Chỉ báo động cháy từ m ỗ i chỗ ở duy nhất phải là a. Sự nhận biết riêng tại FDCIE, hoặc b. Chỉ báo vùng phát hiện chung tại FDCIE với điều kiện là một thiết bị chỉ báo từ xa được lắp liền kề với lối vào chỗ ở duy nhất . 6.7.2.9.2 Khi chỗ ở duy nhất được đưa vào khu vực phòng ngủ gồm có một phòng ch í nh và một buồng tắm/buồng tắm vòi gương sen/buồng vệ sinh (không được sử dụng cho các mục đích khác, ví dụ giặt gi ũ) có thể lắp đặt một đầu báo cháy khói hoặc một đầu báo cháy đ a kích hoạt (đa cảm biến) t r ong phòng chính với điều kiện là tổng diện tích của toàn bộ khu vực < 50m 2 . Buồng tắm/buồng tắm vòi gương sen/buồng vệ sinh và không gian trần được trang bị quạt (khi được lắp) không cần phải được bảo vệ. CHÚ THÍCH: Điều quan tr ọ ng là phải xem xét đến các d ò ng k hông khí khi lựa chọn vị trí của đầu báo cháy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phải lắp đặt các đầu báo cháy khói sử dụng ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng truyền thẳng trong các ngăn cầu thang tại mỗi tầng (mức) sàn có lối đi vào ngăn cầu thang. 6.7.2.11 Vỏ bao bọc có thể vận chuy ể n được Bất cứ vỏ bao bọc nào có thể tích bên trong lớn hơn 10 m 3 được chế tạo để có thể vận chuyển được, được sử dụng cho kho hoặc các cơ quan và được đặt trong phạm vi tòa nhà phải được bảo vệ như một phần của tòa nhà. 6.7.2.12 Đường thông và khe hở thẳng đứng 6.7.2.12.1 Các ống tường thẳng đứng các đường thông cho thang máy và các khe hở tương tự giữa các tầng có diện tích tiết diện vượt quá 0 ,1 m 2 phải được bảo vệ bên trong các ống tường thẳng đứng và tại đ ỉ nh như sau a. Khi các đường thông thẳng đứng xuyên qua bất cứ tầng nào và khoảng cách ly đám cháy từ các khu v ự c khác phải đặt một đầu báo cháy tr ê n trần của m ỗ i tầng có khoảng cách theo phương nằm ngang không lớn hơn 1,5 m tới chỗ tại đó đường thông thẳng đứng xuyên qua tầng ở phía trên. b. Bất cứ t rần nào có các khe hở vượt quá 9m 2 và cho phép đám cháy tự do di chuyển qua giữa các tầng phải có các đầu báo cháy được đặt cách mép của khe hở 1,5 m và được đặt cách nhau không lớn h ơ n 7,2 m xung quanh chu vi của khe hở. Các đầu báo cháy này được xem như một phần của bảo vệ chung cho khu vực dưới khe hở. Nếu khe hở cách tường nhỏ hơn 0,5 m, không yêu cầu phải đặt các đầu báo cháy giữa tường và khe hở. 6.7.2.12.2 Không cần thiết phải áp dụng các yêu cầu của 6.7.2.1.1e. 6.7.2.13 Yêu cầu bổ sung cho đầu báo cháy lửa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.2.13.2 Khi các đầu báo cháy lửa được đặt trong các môi trường có thể dẫn đến sự lắng đọng của các hạt trên các th ấ u kính, phải lắp các tấm chắn thích hợp hoặc thiết bị làm sạch để bảo đảm cho phạm vi độ nhạ y của đầu báo cháy được duy trì giữa các chu k ỳ bảo dưỡng. 6.7.3 Các vị trí không cần lắp đầu báo cháy Không cần phải lắp đặt các đầu báo cháy các vị trí sau: a. Các nút không kín - khe hở t rên cả hai mặt bên dẫn vào các khu vực được bảo vệ, với điều kiện là chúng có d iện tích tiết diện nhỏ hơn 3,5 m 2 không chứa thiết bị điện và không được sử dụng để cất giữ hàng hóa hoặc dùng làm lối vào các tủ và không được sử dụng làm nhà vệ sinh. b. Các không gian bi che kín - như sau: 1. Chiều cao nhỏ hơn 800 mm, không chứa hệ thốn g điện chiếu sáng và thiết bị năng lượng và không được sử dụng làm kho. 2. Không có lối vào và được cách ly đám cháy với khả năng chống cháy ở mức nhỏ nhất là 60 min. 3. Không có lối vào và có chiều cao nhỏ hơn 350 mm với bất cứ cấu trúc nào, và. 4. Có dung tích nhỏ hơn 3 m 3 không chứa hệ thống điện chiếu sáng và thiết bị năng lượng và không được sử dụng làm kho. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d. Các tủ chứa đồ dùng đun nước - nếu ch ỉ sử dụng để chứa đồ dùng đun nước và có dung tích không vượt quá 3 m 3 . e. Các ống xả - trong các đường ống xả ra từ các nhà vệ sinh hoặc các phòng ch ứ a các phương tiện là máy giặt. f. Các khu vực được bảo vệ bằng một hệ thống sprinkler. g. Các không gian vệ sinh - bất cứ buồng vệ sinh chứa nước, hoặc ngách có buồng tắm và gương sen hoặc phòng tắm nào có diện tích sàn nh ỏ hơn 3,5 m 2 và khe hở cách một khu vực được bảo vệ. h. Các cửa trên mái nhà - như sau: 1. Có một lỗ trên trần có diện tích nhỏ hơn 1,5 m 2 và không sử dụng để th ô ng gi ó . 2. Được lắp đặt trên các khu vực không yêu cầu phải phát hiện (như các không gian vệ sinh). 3. Có diện tích nhỏ hơn 4,0 m 2 , có một chiều cao hốc tường không lớn hơn 800mm và không dùng để thông gió. 4. Có một lỗ trên trần có diện tích nhỏ hơn 0,15 m 2 (b ấ t kể được dùng đ ể thông gió hay không). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8 Khoảng cách giữa các đầu báo cháy 6.8.1 Đầu báo cháy khói và đầu báo cháy cacbon monoxit 6.8.1.1 Kiểu điểm 6.8.1.1.1 Quy định chung Lỗ cho phần tử cảm biến đối với các đầu báo cháy kiểu điểm được lắp trên trần phải ở dưới và cách trần, mái hoặc đỉnh mái một khoảng không nhỏ hơn 25 mm và thường không lớn hơn 300 mm. Đối với các chiều cao trần giữa 4 m và 15 m, phần tử c ả m biến phải ở dưới và cách trần, mái hoặc đ ỉ nh mái một khoảng không lớn hơn 60 0 mm . CHÚ THÍCH: Khi chiều cao tr ầ n hoặc mái lớn hơn 15 m tính từ sàn thì kiểu và vị trí của đầu báo cháy có thể đòi h ỏ i phải có sự quan tâm thêm đối với k ỹ thuật của làn khói hình l ô ng chim trong môi trường của tòa nhà. Nên xem xét đến các đ ầ u báo cháy kiểu tổ hợp ví dụ như các đầu báo cháy hút (xem ISO 7240-20) hoặc các đầu báo cháy khói ki ểu dây sử dụng chùm ánh sáng quang truyền thẳng [xem TCVN 7568-12 (ISO 7240-12)] với chỉnh đặt độ nhạy thích hợp cho chiều cao được bảo vệ (xem 6.8.1.2 và 6.8.1.3). 6.8.1.1.2 Khoảng cách giữa các đầu báo cháy trên các bề mặt phẳng Đối với các bề mặt phẳng, khoảng cách từ bất cứ điểm nào trên bề mặt bằng phẳng tới đầu báo cháy gần nhất không được vượt mức 7,2 m và khoảng cách giữa bất cứ đầu báo cháy nào và đầu báo cháy gần nhất không được vư ợ t quá 10,2 m (xem Hình 2). Kích thước tính bằng met ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 2 - Khoảng cách lớn nhất giữa các đầu báo cháy bề mặt bằng phẳng 6.8.1.1.3 Khoảng cách giữa các đầu báo cháy trên bề mặt dốc Các đầu báo cháy phải được lắp đặt cách đỉnh mái một khoảng giữa 0,5 m và 1,5 m và khoảng cách lớn nhất theo chiều dọc giữa các đầu báo cháy là 10,2 m. Các hàng bên dưới của các đầu báo cháy khói có khoảng cách giữa các đầu báo cháy không được lớn hơn 10,2 m khi được đo theo chiều ngang từ các hàng, t ư ờng hoặc vách ngăn ngoài. Khoảng cách giữa các đầu báo cháy trong các hàng bên dưới có thể kéo dài tới 20,4m với điều kiện l à các đầu báo cháy dịch chuyển một khoảng như nhau giữa các đầu báo cháy trên các hàng liền kề (xem Hình 3). CHÚ THÍCH 1: Các hàng xen k ẽ được dịch chuy ể n. CHÚ THÍCH 2: Xem 6.8.1.1.7 và 6.8.1.4 CHÚ THÍCH 3: V ì các yêu cầu của đầu báo cháy trên đỉnh mái , xem 6.8.1.1.3 và Hình 6. Hình 3 - Ví dụ về các vị trí của đầu báo cháy khói hút kiểu điểm trên các bề mặt d ố c 6.8.1.1.4 Khoảng cách từ các tường, vách ngăn hoặc cửa cấp không khí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8.1.1.4.2 Không được lắp các đầu báo cháy bấ t cứ cửa cấp không khí nào một khoảng nhỏ hơn 400 mm. 6.8.1.1.4.3 Khi trần có lắp các quạt, không được lắp các đầu báo cháy cách phía ngoài chu vi các cánh của quạt một khoảng nhỏ hơn 400 mm. 6.8.1.1.5 Khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao Đối với khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao được thông gió bằng cơ học như các phòng máy tính có các buồng làm sạch, khoảng cách thu hẹp của các đầu báo cháy phải phù hợp với Bảng 1. Bảng 1 - Khoảng cách giữa các đầu báo cháy khó i dựa trên mức thay đổi không khí Thay đổi không khí trên giờ Khoảng cách giữa các đầu báo cháy, m Khoảng cách từ các tường ho ặ c vách ngăn, m 15 -< 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,6 20 -< 30 6,0 3,0 30 -< 60 4,8 2,4 >60 3,6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8.1.1.6 Vị trí của các đầu báo cháy khói trên các bề mặt phẳng có các d ầ m nhà sâu Khi các bề mặ t bằng phẳng được ngăn bởi các chi tiết của cấu trúc có thể có tác động hạn chế dòng khói tự do, các đầu báo cháy phải được định vị sao cho bảo đảm được s ự phát hiện sớm đám chá y , tùy thuộc vào các điều k iện sau a. Đối với các khu vực có độ sâu d ầ m/nhà d ≤ 300 mm (xem khu vực 1, Hình 4), khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4. b. Đối với các khu vực có chiều cao h < 2m và độ sâu của d ầ m nhà d > 300 mm (xem khu vực 2, Hình 4), khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4. c. Đối với các khu vực có chiều cao trần 2m ≤ h ≤ 4m, độ sâu của dầm nhà d ≥ 300 mm (xem khu vực, Hình 4) và khu vực giữa các dầm nhà có diện tích < 4 m 2 , các đầu báo cháy phải được lắp trên mặt dưới của các dầm nhà và được gián cách nhau phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4. d . Đối với các khu vực như đã nêu trong 6.8.1.1.6c, khi diện tích của khu vực giữa các dầm nhà ≥ 4 m 2 , phải lắp đặt ít nhất là một đầu báo cháy trong mỗi khu vực giữa các dầm nhà và khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4. e. Đối với các khu vực có chiều cao trần h ≥ 4, độ sâu của dầm nhà d ≥ 300 m m (xem khu vực 4, Hình 4) và diện tích của khu vực giữa các dầm nhà < 9 m 2 , các đầu b á o cháy phải được lắp đặt trên mặt dưới của các dầm nhà và được gián cách nhau phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4. f. Đối với các khu vực có chiều cao trần h ≥ 4, độ sâu của dầm nhà d ≥ 300 mm (xem khu vực 4, Hình 4) và diện tích của khu vực giữa các dầm nhà ≥ 9 m 2 , các đầu báo cháy phải được lắp đặt trong các khu vực giữa các dầm nhà và khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 h - Chiều cao trần (m) d - Độ sâu của dầm (m) Hình 4 - Tiêu chí thiết kế cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm và các hệ thống đầu báo cháy khói hút trong các cấu trúc nhà có dầm sâu 6.8.1.1.7 K hoảng cách yêu cầu giữa các đầu báo cháy trong không gian bị che kín Khi các đầu báo cháy được yêu cầu phù hợp với 6.7.2.4, khoảng cách và vị trí phải phù hợp với 6.8.1.1.2 đến 6.8.1.1.6, tùy t huộc vào các điều kiện sau: a) Với mức của các bề mặt phía trên có chiều cao vượt quá 2 m, các đầu báo cháy phải được lắp đặt phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4. b) Với mức của các bề mặt phía trên có chiều cao không vượt quá 2 m và có các phần nhỏ dưới như các xà và ống dẫn cách bề mặt phía trên của không gian vượt quá 15 m và khoảng cách giữa bất cứ tường hoặc vách nào đến đầu báo cháy gần nhất không được vượt quá 10,2 m. Khi các phần nhô xuống dưới vượt quá 300 mm, khoảng cách giữa các đầu báo cháy và khoảng cách giữa đầu báo cháy và tường hoặc vách phải phù h ợ p với 6.8.1.1.6b. c) Với các đ ỉ nh (mái), hàng đầu báo cháy thấp nhất phải được định vị không lớn hơn 10,2 m được đo theo phương nằm ngang v ề phía đỉnh (mái) từ một vị trí tại đó chiều cao thẳng đứng giữa các bề mặt phía trên và phía dưới của không gian là 800 mm (xem Hình 3). 6.8.1.2 Đầu báo cháy khói hút ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8.1.2.2 Vị trí của các lỗ lấy mẫu phải phù hợp với các yêu cầu về khoảng cách cho các đ ầ u báo cháy kiểu điểm (xem 6.8.1.1). 6.8.1.2.3 Đối với các ứng dụng thông thường phải sử dụng một đầu báo cháy khói hút cấp C . 6.8.1.2.4 Đối với các ứng dụng có trần cao (>15 m), ở đó sự pha loãng của khói là điều cần tính đến trong thiết kế thì phải sử dụng một đầu báo cháy ch ố ng khói hút c ấ p B. 6.8.1.2.5 Đối với các khu vực có dòng không kh í thay đổi ở mức cao (> 4 m/s) phải sử dụng một đầu báo cháy khói hút c ấ p A để l ấ y mẫu tại các lỗ không khí về. 6.8.1.2.6 Thiết k ế đường ống của đầu báo cháy khói hút và các lỗ l ấ y mẫu phải phù hợp với các dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp. 6.8.1.3 Đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chù m sáng truyền thẳng 6.8.1.3.1 Đối với các chiều cao trần đến 40 m, các đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm ánh sáng quang truyền thẳng [xem TCVN 7568-12 (ISO 7240-12)] phải được lắp đặt bên dưới trần hoặc mái với khoảng cách không nhỏ hơn 25 mm và không l ớn hơn 600 mm. CHÚ THÍCH: Đ ố i với các chiều cao trần trên 25 m, n ê n đặt độ nhạy của các đầu báo cháy đ ể bù cho sự pha lo ã ng khói tăng lên theo yêu cầu do sự lan rộng của làn khói h ì nh lông chim như một hàm s ố của chiều cao tính từ nguồn đám cháy. 6.8.1.3.2 Khoảng cách giữa các dầm nhà không được vượt quá 14,4 m (xem Hình 5). Khoảng cách lớn nhất từ bất cứ tường nào tới dầm gần nhất không được vượt quá 7,2 m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8.1.3.3 Khi không thể lắp đặt được các đầu báo cháy phù hợp với 6.8.1.3.2 (ví dụ d o cấu tạo của cấu trúc (tòa nhà) hoặc không có các điểm lắp đặt thích hợp thì có thể lắp đặt các đầu báo cháy ở b ê n dưới trần hoặc mái với khoảng cách lớn hơn 600 mm với điều kiện là khoảng cách giữa các dầm nhà được giảm đi tới một phần tử chiều cao lắp của dầm nhà tính từ sàn. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp thông thường , các làn khói nóng hình lông chim có góc lan rộng 12° - 30°. Yêu cầu đối v ớ i khoảng cách được giảm đi của cá c đầu báo cháy có tính đến sự lan rộng của làn khói hình lông chim như một hàm số của chiều cao. 6.8.1.3.4 Khi có rủi ro khói không thể d âng lên tới trần hoặc mái, có thể thực hiện việc phát hiện bổ sung ở các chiều cao trung gian. Khoảng cách giữa các đầu báo cháy được lắp ở các chiều cao trung gian phải bằng một phần tư chiều cao lắp tính từ sàn. CHÚ THÍCH 1: Các đầu báo c h áy khói kiểu dây bổ sung thường được lắp đặt trong c ác kh ô ng gian thẳng đứng ở các mức th ấ p hơn, ví dụ, đại sảnh của tòa nhà. CHÚ THÍCH 2: Nhà thi ế t k ế cũng có thể xem xét đến lắp đặt các đầu báo cháy như bố trí các d ầ m đi ngang qua không gian nghiêng đi m ộ t góc so v ớ i phương n ằ m ngang. Kích thước tính bằng met Hình 5 - V í dụ về các vị trí của đầu báo cháy khói kiểu dây 6.8.1.4 Vị trí của các đầu báo cháy g ắ n trần hoặc các đỉnh của bề mặt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ D Ẫ N: X 10,2 đối với các đầu báo cháy khói kiểu điểm và các đầu báo cháy khói hút, và 14,4 m đối với các đầu báo cháy kh ó i kiểu dây sử dụng chùm ánh sáng quang truyền thẳng. CHÚ TH Í CH 1. Đ ố i với bộ phận (c), vị trí khác được chỉ ra bằng bi ể u tượng có đ ườ ng biên nét đứt. CHÚ THÍCH 2. Sự quét h ồ ng ngoại một tòa nhà đã ch ỉ ra các túi nhiệt tại các đỉnh của các cấu trúc m á i do bức xạ mặt trời, do đó các đầu báo cháy được đặt trong các túi này không thể phát hiện ra một đám cháy đủ sớm để đáp ứng các yêu cầu của thiết k ế. Hình 6 - Ví dụ về các vị trí của đầu báo cháy khói kiểu điểm, kiểu dây và đầu bá o cháy khói hút tại trần, mái hoặc các đỉnh của bề mặt 6.8.2 Đầu báo cháy nhiệt 6.8.2.1 Kiểu điểm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các đầu báo cháy phải được lắp đặt sao cho không có bộ phận nào của phần tử cảm biến cách phía dưới trần hoặc mái một khoảng nhỏ hơn 15 mm hoặc lớn hơn 100 mm. Khi các xà gỗ của mái ngăn chặn dòng nhiệt tự do đến đầu báo cháy thì có thể lắp đầu báo cháy trên xà gỗ với điều kiện là phần tử cảm biến không cách mái lớn hơn 350 mm. CH Ú THÍCH 1: Khi chiề u cao trần nhà lớn hơn 6 m, nên xem x ét đến đầu báo cháy có độ nhạy cao hơn. CHÚ THÍCH 2: Sự quét hồng ngoại một tòa nhà đ ã ch ỉ ra các th ứ nhiệt tại các đỉnh của các cấu trúc mái d o bức xạ mặt trời, do đ ó các đầu báo cháy được đặt trong các túi này không thể phát hiện ra một đám cháy đủ sớm để đáp ứng các yêu cầu của thiết kế. 6.8.2.1.2 Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trên bề mặt bằng phẳng Đối với các bề mặt bằng ph ẳ ng, trừ các hành lang (xem 6.7.2.1.1b), khoảng cách từ bất cứ điểm nào trên bề mặt bằng phẳng đến đầu báo cháy gần nhất cũng không được vượt quá 5,1 m và khoảng cách giữa các đầu báo cháy nào và đầu báo cháy gần nhất cũng không được vượt quá 7,2 m (xem Hình 7). Hình 7 - Khoảng cách l ớn nhất giữa các đầu báo cháy nhiệt - Bề mặt bằng phẳng 6.8.2.1.3 Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trên bề mặt dốc 6.8.2.1.3.1 Các đầu báo cháy phải được lắp đặt cách đỉnh (mái) một khoảng giữa 0,5 m và 1,5 m và khoảng cách l ớn nhất theo chiều d ọc giữa các đầu báo cháy là 7,2 m. Các hàng th ấ p hơn của các đầu báo cháy nhiệt phải cách nhau không lớn hơn 7,2 m được đo theo phương nằm ngang từ các hàng li ề n kề , tường bên ngoài hoặc vách ngăn. Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trong các hàng thấp hơn có thể kéo d ài tới 14,4 m với điều kiện là các đầu báo cháy được dịch chuyển như nhau giữa các đầu báo cháy trên các hàng liền kề (xem Hình 8). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kích thước tính bằng met CHÚ THÍCH 1: Các hàng xen k ẽ được dịch c huy ể n CHÚ THÍCH 2: Xem 6.8.1.2.6 CHÚ THÍCH 3 : Về các y ê u cầu của đầu báo cháy trên đỉnh mái, xem Hình 9 Hình 8 - Ví dụ về các vị trí của đầu báo cháy trên bề mặt dốc 6.8.2.1.4 Khoảng cách từ các tường, vách ngăn hoặc cửa cấp không khí 6.8.2.1.4.1 Khoảng cách từ hàng đầu báo cháy gần nhất tới bất cứ tường hoặc vách ngăn nào cũng không được vượt quá 3,6 m hoặc nhỏ hơn 300 mm (xem Hình 7). 6.8.2.1.4.2 Không được lắp đặt các đầu báo cháy cách bất cứ cửa c ấ p không khí nào một khoảng cách nhỏ hơn 600 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi trần được phân đoạn bằng các dầ m, xà hoặc ống dẫn và độ sâu theo phương thẳng đứng của các bộ phận này lớn hơn 300 mm, khoảng cách giữa các đầu báo cháy được giảm đi 30 % theo phương vuông góc với phương phân đoạn. 6 .8.2.1.6 Khoảng cách trong các không gian bị che kín cần có đầu báo cháy nhiệt Khi yêu cầu phải có các đầu báo cháy nhiệt phù hợp với 6.7.2.4, khoảng cách và vị trí của các đầu cháy phải phù hợp với 6.8.2.1.2 đến 6.8.2.15 tùy thuộc vào các điều kiện sau. a) Với m ứ c các bề mặt bên trên có chiều cao vượt quá 2 m, khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.2.1.2 và 6.8.2.1.4. b) Với mức các bề mặt bên trên có chiều cao nhỏ hơn 2 m và có các phần nhô xuống dưới như các dầm, các ống dẫn cách bề mặt trên cao của không gian không vượt quá 300 mm thì khoảng cách giữa các đầu báo cháy không được vượt quá 10,4 m và khoảng cách giữa bất cứ tường hoặc vách nào đến đầu báo cháy gần nhất không được vượt quá 5,1 m. c) Khi các phần nhô xuống dưới vượt quá 300 mm, khoảng cách của các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.2.1.2 và 6.8.2.1.4. d) Với các đỉnh chân mái, hàng thấp nhất của các đầu báo ch á y phải được đặt ở vị trí có khoảng cách hướng tới đ ỉ nh được đo theo phương nằm ngang không lớn hơn 7,2 m và tại vị trí này chiều cao thẳng đứng giữa các bề mặt trên và dưới của kh ô ng gian là 800 mm (xem Hình 8). 6.8.2.2 Đầu báo cháy nhiệt kiểu dây Lắp đặt các đầu báo cháy nhiệt kiểu dây phải tuân theo các yêu c ầu thích hợp của 6.8.2.1.2 đến 6.8.2.1.5 và các yêu cầu sau. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b. Các phần tử cảm biến của đầu báo cháy nhiệt kiểu d ây phải được lắp đặt sao cho không bị hư h ỏ ng cơ học. c. Phần cảm biến nhiệt của đầu báo cháy nhiệt kiểu dây không được lắp đặt trong nhiều hơn một vùng phát hiện trừ khi có sự đề phòng thích hợp để ngăn ngừa sự nhận biết không đúng vùng phát hiện và bảo đ ả m rằng chỉ một lỗi sẽ không tác động đến nhiều hơn một vùng phát hiện. d. Các mạch phát hiện kiểu dây phải được bố trí trên khắp d iện tích vùng phát hiện sao cho khoảng cách giữa hai tuyến dây liền kề không lớn hơn 7,2 m và khoảng cách tới bất cứ tường hoặc vách ngăn nào phải ở trong phạm vi 3 , 6 m. e. Phần tử cảm biến phải được lắp đặt trong mỗi gi á n mái của mỗi đỉnh cho dù các đỉnh này có thể cách nhau nhỏ hơn 7,2 m. f. Khi một đầu báo cháy kiểu d ây được chế tạo gồm một số bộ phận riêng thì mỗi bộ phận phải được xem là một đầu báo cháy kiểu điểm đối với việc xác định khoảng cách. 6.8.2.3. Vị trí của các đầu báo cháy nhiệt gần trần hoặc các đỉnh của bề mặt Các đầu báo cháy phải được lắp đặt gần đỉnh của trần, mái hoặc bề mặt dốc nhưng phải tránh các chỗ bị đốt nóng tự nhi ê n và các túi không khí tủ hãm (xem Hình 9). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8.3 Đầu báo cháy lửa Các đầu b á o cháy lửa [xem TCVN 7568-10 (ISO 7240-10)] phải được đặt cách nhau để bảo đảm cho các khu vực nguy hiểm được bảo vệ có các chỗ bị che khuất hoặc không phát hiện được là nhỏ nhất. Khi có nhiều khu vực không được bảo vệ d o các đồ vật như máy bay, thiết bị hoặc các giá bảo quản thì phải lắp đặt các đầu báo cháy bổ sung để bao phủ các khu vực này. CHÚ THÍCH: Cần hiểu các nguyên lý hoạ t động của các đầu báo cháy lửa (hồng ngoại hoặc tia cực tím) để có thể lựa c h ọn và đ ị nh vị đúng một thiết bị riê ng biệt thích hợp với mối nguy hiểm cháy và mức bảo vệ yêu cầu. Hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất cung cấp thông tin quan trọng về kiểu đầu b á o cháy được lựa chọn. 6.8.4 Đầu báo cháy đa kích hoạt (đa cảm biến) 6.8.4 .1 Khi lắp đặt các đầu báo cháy đa kích hoạt [ví dụ, TCVN 7568 - 8 (ISO 7240-8) TCVN 7568-15 (ISO 7240-15) và ISO 7240-27] và chỉ có phần tử cảm biến nhiệt được lắp đặt, các đầu báo cháy phải được lắp đặt phù hợp với các yêu cầu cho các đầu báo cháy nhiệt và tuân theo các yêu cầu về độ nhạy của TCVN 7568-5 (ISO 7240-5). 6.8.4 .2 Khi các chỉnh đặt độ nhạy của đầu báo cháy có thể thay đổi từ các ch ỉ nh đặt này phải được thực hiện trong phạm vi các giới hạn được quy định trong các tiêu chuẩn thiết bị có li ê n quan. 6.9 Khởi động điều kiện báo cháy bằng tay 6.9.1 Phải lắp đặt một hộp nút ấn báo cháy tuân theo TCVN 7568-11 (ISO 7240-11) ở một vị trí có thể nhìn thấy rõ và tiếp cận được d ễ dàng liền kề với mỗi lối ra từ mỗi sàn của tòa nh à . 6.9.2 Khi lắp đặt hộp nút ấn báo cháy ở bên ngoài cửa ra th ì có thể kết nối hộp nút ấn báo cháy này với vùng phát hiện gắn liền với sân của tòa nhà. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Khi quãng đường di chuyển vượt quá 45 m cần lắp đặt một hộp nút ấn báo cháy bổ sung và không cần áp dụng yêu cầu về v ị trí trong 6.9.1 6.9.4 Hộp nút ấn báo cháy phải được lắp đặt ở chiều cao (1,4 ± 0,2) m tính từ mặt đường đi lại và có một không gian trống dạng nửa đường tròn bán kính 0,6m xung quanh mặt trước của hộp nút ấn báo cháy. 6.10 Thiết bị báo cháy 6.10.1 Quy định chung Các vùng b á o cháy có thể bao gồm nhiều hơn một vùng phát hiện. 6.10.2 Báo động cháy bằng âm thanh 6.10.2.1 Phải cung cấp cảnh báo bằng âm thanh để báo cho tất cả dân cư trong tòa nhà biết về điều kiện báo cháy. 6.10.2.2 Hệ thống báo cháy phải là một trong các hệ thống sau. a) Một hệ thống âm thanh dùng trư ờ ng hợp khẩn cấp phù hợp với ISO 7240-19 được bắt đầu bằng FDAS; hoặc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.10.2.3 Khi một FDAS được kết nối với một hệ thống âm thanh dùng cho trường hợp khẩn cấp tuân theo ISO 7240-19 thì phải trang bị phương tiện làm d ừng hoạt động đ ể cho phép kiểm tra FDAS mà không bắt đầu vận hành hệ thống báo cháy. 6.10.2.4 Khi áp dụng các thiết bị báo cháy bằng âm thanh tuân theo TCVN 7568-3 (ISO 7240-3), phải áp dụng các yêu cầu sau: - Tín hiệu sơ tán phải phát ra đồng thời khắp tòa nhà; - Các tín hiệu báo cháy phải nghe thấy rõ ở tất cả các địa điểm được quy định trong ISO 7240-19; - Mức áp su ấ t âm thanh thang A trong các pha ‘bật’ (ON) của tín hiệu báo cháy được đo với đường đặc tính đo thời gian F (nhanh) (xem IEC 61672-1) phải tuân theo quy định sau: ● Các yêu cầu của ISO 8201; ● Vượt quá mức áp suất âm thanh của môi trường xung quanh ít nhất là 10dBA, được tính toán trung b ì nh trong khoảng thời gian 60 s với mức áp suất của môi trường xung quanh không nhỏ hơn 65dBA và không lớn hơn 105 dBA. Các giá trị này phải được x á c địn h phù hợp với IEC 61672-1. CHÚ THÍCH 1: T í n hiệu sơ tán không đạt y ê u cầu khi tuân theo ISO 8201 gồm có sự t ă ng t ầ n số không đều trong pha ‘bật’ 0,5s của t í n hiệu. Các tín hiệu khác có thể thích hợp hơn cho sử dụng tiếng ồn của môi trường xung quanh đã l ấ n át tín hiệu. CHÚ THÍCH 2: Điều quan trọng l à phải thực hiện được cá c phép đo thích hợp tại các vị trí cố định thông thường trên sàn của phạm vi hoạt động. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Một l ỗ i riêng lẻ trong một vùng phát hiện không được ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị báo cháy bằng âm thanh trong các vùng phát hiện khác. 6.10.2.5 Nếu tín hiệu báo cháy bằng âm thanh được dự định sử dụng đ ể đ á nh thức dân cư đang ngủ th ì mức áp suất âm thanh thang A nhỏ nhấ t của tín hiệu phải là 75 dBA tại đầu giường, với tấ t cả các cửa ra vào được đóng. CHÚ THÍCH: 75 d BA có thể không đ ủ để đánh thức t ấ t cả dân cư đang ngủ. 6.10.2.6 Khi dân cư như các bệnh nhân trong các khu của bệnh viện không thể chịu được sự căng thẳng (stress) có thể do các tiếng ồn lớn thì mức áp suất âm thanh và nội dung thông báo phải được bố trí để đưa ra cảnh báo cho các nhân viên của bệnh viện và giảm tới mức tối thiểu sự khủng hoảng về t i nh thần cho các bệnh nhân. 6.10.3 Báo động cháy bằng nhìn 6.10.3.1 Chỉ báo trong nội bộ 6.10.3.1.1 Hệ thống báo cháy phải bao gồm các thiết bị báo cháy tuân theo ISO 7240-23 được lắp đặt trong các khu vực sau của tòa nhà. - Nơi có tiếng ồn xung quanh vư ợt quá 95 dBA; - Nơi dân cư của tòa nhà thường dùng thiết bị bảo vệ th í nh giác; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Trong các tòa nhà mà cảnh báo cháy ban đầu có thể bị hạn chế đối với những người ở đã chọn (ví dụ các phòng m ổ trong bệnh viện và một số phòng họp c ô ng cộng). 6.10.3.1.2 Các thiết bị báo cháy bằng nh ì n phải được lắp đặt trên trần hoặc tường với số lượng th í ch hợp sao cho tín hiệu nhìn có thể nhìn thấy được từ các vị trí thường có thể tiếp cận được trong khắp khu vực được yêu cầu trong điều kiện ánh sáng môi trường xung quanh tốt nhất tới mức có thể đạt được. Khi được lắp đặt trên tường, chiều cao tối thiểu phải là 2,4 m tính từ mặt đường đi lại được. 6.10.3.1.3 Khi dân cư trong tòa nhà có thể nhìn th ấ y được cùng một lúc nhiều hơn hai thiết bị báo cháy bằng nhìn thì chúng phải lóe sáng lên cùng một cách đồng bộ (xem ISO 7240-23). 6.10.3.1.4 Ch ỉ một l ỗ i riêng lẻ trong một vùng báo cháy không được ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị báo cháy bằng nhìn khác trong các vùng báo cháy khác. 6.10.3.2 Ch ỉ báo ở bên ngoài 6.10.3.2.1 FDAS phải vận hành một thiết bị chỉ báo nhìn màu đỏ kiểu B tuân theo ISO 7240-23 để chỉ báo một điều kiện báo cháy. Thiết bị chỉ báo (bằng) nhìn phải được ch ỉ nh đặt ở bên ngoài tòa nhà và có thể nhìn th ấ y được từ lối vào chính của tòa nhà và c à ng gần với điểm được lựa chọn làm lối vào càng tốt . 6.10.3.2.2 Từ ‘FIRE’ (CH Á Y) phải được ghi trên hoặc liền kề với thiết bị chỉ báo nhìn bằng chữ in có chiều cao không nhỏ hơn 25 mm trên nền tương ph ả n. Chữ viết phải đứng thẳng và đọc được một cách rõ ràng khi thiết bị chỉ báo nhìn đã được lắp đặt 6.10.3.2.3 Thiết bị chỉ báo nhìn phải được kết nối với tín hiệu ra giám sát của FDCIE. 6.11 Thiết bị điều khiển và chỉ báo phát hiện cháy (FDCIE) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 FDCIE phải tuân theo TCVN 7568-2 (ISO 7240-2). 6.11.2 Vị trí lắp đặt Các panel của thiết bị chỉ b á o phải được lắp đặt tại các vị trí đã được chấp thuận tuân theo các yêu cầu sau: a. FDCIE phải được lắp đặt sao cho các biểu thị của chức năng yêu cầu phải sẵn có cho người vận hành. b. Sự tiếp cận các thiết bị điều khiển chỉ báo không bị cản trở. c. Hoạt động của FDAS không được cản trở sự sơ tán của tòa nhà. d. FDCIE phải được đặt ở vị trí có khả năng bị hư h ỏ ng thấp đối với thiết bị và khả năng gây thương tích thấp cho các nhân viên trong tình trạng khẩn cấp với khoảng hở phía trước FDCIE (chiều rộng và chiều sâu) tối thiểu là 1 m (xem Hình 10). Kích thước tính bằng met ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 e. Các thiết bị điều khiển và chỉ báo yêu cầu phải được đặt cách mức sàn một khoảng không nhỏ hơn 750 mm và không lớn hơn 1850 mm . f. Không gian làm việc cho các nhân viên vận hành phải được bố trí sao cho gi ả m tối thiểu sự xao lãng bởi các hoạt động ở ngoại vi. g. Mức ánh sáng của môi trường xung quanh trong vùng lân cận của FDCIE phải sao cho các chỉ báo nhìn có thể nhìn thấy r õ ràng, các thiết bị điều khiển được vận hành dễ dàng và có thể đọc được dễ d à ng bất kỳ hướng dẫn hoặc các lời ghi chú. h. Khu vực không được có các nguồn gây cháy và tàng chứa các vật liệu dễ cháy. i. Khi FDCIE chia sẻ một buồng chung với FACIE tuân theo ISO 7240-16, các thiết bị điều khiển phải được bố trí sao cho chúng có thể được sử dụng bởi các cá nhân ri ê ng biệt, trừ khi các thiết bị điều khiển được sử dụng chung cho cả hai thiết bị m à ISO 7240-16 đã cho phép. 6.11.3 Cửa che 6.11.3.1 Khi các thiết bị chỉ báo được che tối bởi một cửa thì cửa phải được ghi bằng một màu tương phản theo sơ đồ màu chung với các từ “F IRE PANEL ” (PANEL CHỈ BÁO CH Á Y) hoặc các từ tương tự có chiều cao chữ viết không nhỏ hơn 50 mm. Cửa không được khóa. 6.11.3.2 Khi cửa làm giảm suy giảm mức âm thanh của ống thu thanh trên FDCIE xuống dưới mức yêu cầu được quy định trong TCVN 7568-2 (ISO 7240-2) thì phải có phương tiện đ ể đưa mức âm thanh yêu cầu ra ngo à i cửa che. 6.11.4 FDCIE phân phối ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.11.5 FDCIE hoạt động theo mạng l ưới Khi các bộ phận của FDCIE được lắp đặt trong các buồng riêng và ở các vị trí cách xa các thiết bị ch ỉ báo và điều khiển chính, phải áp dụng các yêu cầu sa u : - Một lỗi riêng lẻ trong các đường truyền giữa các bộ phận của FDCIE không được ngăn cản bởi một tín hiệu báo cháy t ừ các bộ phận khác của FDCIE; CHÚ THÍCH 1: C á c đ ường c á p riêng biệt (ví dụ cấu hình đặt được day th e o vòng) đến các bộ phận của FDCIE có thể là một giải pháp thích hợp. - Một lỗi riêng lẻ của một bộ phận trong FDCIE được lắp đặt trong một vị trí cách xa các thiết bị chỉ báo và điều khiển chính không được ngăn cản sự v ậ n hành đúng của bộ phận khác của FDCIE. CHÚ THÍCH 2: Sự tuân th e o yêu cầu này c ó thể ng ă n cản sự k ế t nối các bộ phận của FDCIE trong một cấu hình mạch nhánh. 6.12 Nguồn cấp điện 6.12.1 Thiết bị cấp điện Thiết bị cấp điện cho FDCIE phải tuân theo các yêu cầu của TCVN 7568-4 (ISO 7240-4). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị cấp điện phải được kích hoạt bởi một nguồn cấp điện tin cậy và phải được đấu nối phù hợp với các yêu cầu đặt đường dây đ iện của quốc gia. Nguồn điện chính phải l à : a. Nguồn cấp điện xoay chiều từ một công ty cung cấp điện, hoặc b. Một nguồn có chất lượng và độ tin cậy tương đ ư ơng như nguồn cấp điện trong 6.12.2.a. 6.12.3 Nguồn đi ệ n dự phòng 6.12.3.1 Trong trường hợp mất nguồn điện chính, thời gian sử dụng nguồn điện dự phòng phải tuân theo các yêu c ầ u trong các quy định của địa phương. Khi không có các quy định của địa phương, nguồn điện dự phòng phải cấp điện cho FDAS trong thời gian tối thiểu 24 h ở ch ế độ tĩnh, theo sau l à một khoảng thời gian phụ thêm trong điều kiện báo cháy. Khoảng thời gian báo cháy phải là khoảng thời gian dài hơn của các khoảng thời gian 30 min hoặc thời gian cần cho sơ tán dân cư trong tòa nhà. 6.12.3.2 Phụ lục A đưa ra các tính to á n dùng làm ví dụ về d u ng lượng của ác quy, dòng điện nạp và nguồn cấp điện khi tính toán công suất của nguồn cấp điện, công suất này phải bao gồm bất cứ các phụ t ả i phụ trợ vào được cấp điện bởi thiết bị cấp điện. 6.12.4 Acquy Ắ c quy phải được bố trí và lắp đặt phù hợp với các kiến nghị của nhà sản xu ấ t. Ắ c quy phải được cung cấp có đủ phương tiện thông gió và được bảo vệ chống ăn mòn và các mối nguy hiểm do các khí phát ra từ ắc quy. 6.12.5 T ủ acquy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.12.5.2 Tủ ắc quy phải do n gười có kinh nghiệm về an to à n tiếp cận. Người được tiếp cận phải có đủ năng lực và th ẩ m quyền để vận hành FDCIE. 6.12.5.3 Đối với các ắc quy không được bịt k í n, không được lắp đặt vỏ bao bọc của ắc quy trên vỏ bao bọc của FDCIE. 6.12.5.4 Các dây d ẫ n đấu nối tới ắc quy phải được ghi nhãn rõ ràng đ ể giảm kh ả năng mắc nối ngược đối với ắc quy. Ắc quy không được mắc dây rõ trong các điện áp trung gian và tất cả các mối nối phải được thực hiện với các đầu nối th í ch hợp. 6.13 Hệ thống dập tắt lửa 6.13.1 Tín hiệu ra báo cháy từ một hệ t hống dập t ắt lửa phải được chỉ báo như vùng phát hiện riêng biệt trên FDCIE. 6.13.2 Khi các công tắc lưu động hoặc áp suất và các công t ắ c tương tự được liên kết với các hệ thống dập tắt lửa được sử dụng để bắt đầu một tín hiệu báo cháy tại FDCIE, mỗi công tắc phải được chỉ báo nh ư một vùng phát hiện riêng biệt trên FDCIE. Việc đặt đường dây tới các thiết bị này phải được giám sát. CHÚ THÍCH: Khi FDCIE không cung cấp các phương tiện thích hợp để l à m chậm trễ tín hiệu báo cháy th ì các c ô ng tắc lưu lượng/áp suất được sử dụng có hệ hợp nhất các thiết bị thời gian trễ để ngăn cản các tín hiệu báo cháy không cần thiết do sự t ă ng vọt trong nguồn cung cấp nước. 6.13.3 Khi FDAS được sử dụng đ ể khởi động thiết bị b áo cháy tự động và cần có sự điều khiển bằng tay, thiết bị điều khiển chữa cháy tuân theo ISO 7240-28 phải được lắp đặt để tạo ra giao diện của FDCIE với thiết bị chữa cháy và điều khiển, giám sát các hoạt động của thiết bị chữa cháy. 6.14 Điều khiển khói và nhiệt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi yêu cầu phải có hệ thống điều khiển khói và nhiệt trong tòa nhà, FDAS phải được kết nối và truyền các tín hiệu của điều kiện báo cháy để khởi động hoạt động của hệ thống điều khiển khói và nhiệt [xem ISO 21927 (tất cả các phần)]. CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng thiết bị tuân theo ISO 7240-2 8 đ ể điều khiển các hệ thống khói và nhiệt. 6.14.2 Điều khiển đóng cửa khói và cửa lửa 6.14.2.1 Các đầu báo cháy khói hoặc các đầu báo cháy lửa CO phải được lắp đặt ở cả hai phía của cửa điều khiển lửa hoặc cửa điều khiển khói ngang với tâm của ô cửa và cách ô cửa theo phương nằm ngang một khoảng không nhỏ hơn 300 mm và không lớn hơn 1,5 m. 6.14.2.2 Cửa khói và cửa lửa được giữ ở trạng thái m ở bằng các cơ c ấ u giữ cửa ở trạng thái mở phải đóng lại nhờ mộ t tín hiệu báo cháy phát ra từ các đầu báo cháy được lắp đặt trên một phía của cửa. 6.14.2.3 Các đầu báo cháy được lắp đặt để đóng các cửa điều khiển khói là lử a trong một hành lan g ở cùng một mức có thể được kết nối với một vùng phát hiện chung cùng với các đầu báo cháy khác trong cùng một hành lang. CHÚ THÍCH: có thể sử dụng thiết bị tu â n theo ISO 7240-28 để điều khiển cửa khói và cửa lửa. 6.14.2.4 Có thể trang bị một bộ phận điều khiển bằng tay cho các c ơ cấu giữa cửa ở trạng thái mở. Bộ phận điều khiển bằng tay phải đặt liền kề với các cửa và được lắp đặt ở độ cao không vượt quá 1, 6m tính từ sàn, có thể nhìn thấy được và tiếp cận được khi các cửa ở vị trí m ở . Bộ phận điều khiển bằng tay phải được ghi nhãn ‘ĐÓNG CỬA’ (DOOR REALE) trừ khi bộ phận này được gắn liền vào cơ c ấ u giữa cửa ở trạng thái mở. Chiều cao của chữ viết tối thiểu phải là 5 mm t rên nền màu tương phản của thân bộ phận điều khiển bằng tay. 6.14.2.5 Khi có nhiều hơn một panel cửa được lắp v à o một ô cửa thì một công tắc phải đóng được tất cả các panel cửa. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.15 Giám sát từ xa 6.15.1 Khi có yêu cầu của cơ quan có th ẩ m quyền, FDAS có thể được liên kết với tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát khi sử dụng thiết bị truyền tuân theo ISO 7240-21. CH Ú THÍCH: Cơ quan c ó thẩm có thể yêu cầu phải giám sát từ xa cho các tòa nhà đối với một số thông dụng (ví dụ bệnh viện, phòng ng ủ , nơi sản xuất hóa ch ấ t), một số kết cấu nào đó (ví dụ loại vật liệu xây dựng ) thuộc một định hư ớ ng nào đó (ví dụ cỡ kích thước của các ngăn đám cháy, kích thước mặt bằng xây d ựng, chiều cao xây d ựng, khoảng cách tới các cấu trúc liền kề . 6.15.2 Thiết bị truyền phải thích hợp với thiết bị thu tín hiệu báo cháy và báo lỗi. 6.16 Sử dụng thiết bị phụ Các mạch điều khiển các thiết bị phụ như các thiết bị nhập/xuất tuân theo ISO 7240-18 phải được cách điện, được bảo vệ bằng cầu ch ì hoặc được bảo vệ bằng hạn chế dòng điện để ngăn ngừa lỗi trên đường truyền cho các phương tiện điều khiển phụ trợ ngăn cản hoạt động của các chức năng khác của FDCIE hoặc sự truyền đến tín hiệu báo cháy. 6.17 Sự trễ của tín hiệu ra 6.17.1 Các tín hiệu ra từ FDAS có thể bị trễ để có thời gian khảo sát nguyên nhân của một lỗi hoặc điều khiển báo cháy. 6.17.2 Các hành động cần có trong trường hợp tín hiệu ra bị trễ phải được bao gồm trong kế hoạch qu ả n lý tình trạng khẩn cấp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - K ế hoạch ở tán thích hợp trong trường hợp xảy ra cháy và sơ đồ này sẽ phụ thuộc như thế nào vào vị trí của đám cháy; - Sự chi ế m giữ thích hợp đối với tòa nhà và sự chiếm gi ữ này có thể thay đổi như thế nào theo thời gian hoặc ngày; - Dân cư s ẽ được th ô ng báo hoặc báo trước như th ế nào về tình trạng của đám cháy ; - Các yêu cầu về chỉ báo của đám cháy; - Nên phân chia tòa nhà thành các vùng phát hiện và các vùng báo động c h áy như thế nào; - Trong các t ò a nhà l ớ n hoặc liên k ế t với nhau (như các khu cửa hàng ) có một hệ thống phân cấp hoặc các trạm đa điều khiển, sự bố trí cần phải có để truyền sự điều khiển giữa các trạm điều khiển; - Sẽ gọi đội chữa cháy như thế nào và sự thông tin c ầ n phải có khi đội chữ a cháy đến; - Bất cứ các phương tiện chuyên dùng nào cần thiết cho đ ội chữa cháy: - Các biện pháp chuyên dùng để giảm tác động của các tín hiệu báo cháy kh ô ng cần thiết; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Dự ki ế n các nguồn cấp điện trong tình trạng kh ẩ n cấp; - Các bộ phận của FDAS cần phải có để duy trì hoạt động trong một thời gian đáng kể sau sự phát hiện đám cháy lúc ban đầu. 6.18 Đường truyền 6.18.1 Sự tách ly khỏi các hệ thống khác 6.18.1.1 Đường d ây dẫn (điện) phải được đặt cách ly khỏi các mạch điện chiếu sáng và các mạch điện khác. 6.18.1.2 Đường dây dẫn (điện) phải được lắp đặt chuyên dùng cho FDAS trừ trường hợp dây dẫn được sử dụng chung với các hệ thống tu â n theo các phần khác của TCVN 7568 (ISO 7240) với đ iều kiện là đặ t đường dây dẫn t uân theo các yêu cầu khắt khe nhất của các phần có li ê n quan của TCVN 7568 (ISO 7240). 6.18.2 Giám sát đường truyền 6.18.2.1 Đường truyền từ FDAS Các đường truyền giữa FDAS và các hệ thống khác (ví dụ hệ thống báo cháy, hệ thống dập lửa, các hệ thống điều khiển nhiệt và khói phải được giám sát đối với các lỗi phù hợp với TCVN 7568 -2 (ISO 7240 -2)]. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đường truyền ở giữa FDAS phải được giám sát đối với lỗi trong các đường truyền và - Thiết bị cấp điện, - Các đầu báo cháy, - Các thiết bị khởi động khác, - Các thiết bị báo động cháy, - Thiết bị tr u yền, và - Thiết bị mạng lưới tạo thành bộ phận của FDAS được lắp đặt tách biệt khỏi FDCIE. 6.18.3 Kiểu đặt đường dây dẫn 6.18.3.1 Các dây dẫn của đường dây phải được bện lại và được bọc cách điện. Đường dây phải được đặt sao cho có đ ủ độ bền cơ học để d uy trì được tính toàn vẹn của đường truyền trong môi trường được yêu cầu. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.18.3.2 Độ sụt điện áp lớn nhất không được làm cho bất cứ thiết bị nào phải vận hành ở điện áp nhỏ hơn điện áp nhỏ nhất do nhà s ả n xuất thiết bị quy định. 6.18.3.3 Bất kể các yêu cầu trên, cho phép sử dụng các phương pháp truyền thông tin khác như sử dụng các sợi quang với điều kiện là tính toàn vẹn của hệ thống thiết bị tương đương với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các mạch này phục vụ tốt cho chức năng chữa cháy tòa nhà. 6.18.4 Ghi nhãn 6.18.4.1 Đối với các đường truyền có điện áp c ự c thấp không được lắp đ ặ t trong ống dẫn dây, v ỏ bọc ngoài của dây dẫn phải có màu đỏ hoặc có các dấu hiệu màu đỏ bền vững có chiều rộng tối thiểu là 25 mm được phân bổ cách nhau một khoảng không lớn hơn 2 m dọc theo chiều d ài của dây dẫn. 6.18.4.2 Mỗi dây dẫn được lắp đặt phải có màu bền vững sao cho có thể nhận biết được mỗi dây dẫn tại mỗi đầu cuối của dây. 6.18.4.3 Đường dây dẫn chính dùng cho FDAS phải được đấu nối đến một cầu chì hoặc cá i ngắt mạch trên bảng điều khiển điện . Cầu ch ì hoặc các ngắt mạch phải được ghi nh ã n ‘Báo động cháy. Không được tắt’ bằng chữ viết có chiều cao nhỏ nhất là 5 mm. 6.18.5 Bảo vệ đường dây dẫn 6.18.5.1 Đường dây dẫn của thiết bị phải được lắp đặt trong ống dẫn dây hoặc được đỡ trên máng đỡ dây hoặc c á p chịu tải đỡ dây được kẹp chặt thích hợp và được cách điện với đường d â y dẫn của hệ thống khác. 6.18.5.2 Các hệ thống đường dây dẫn sau bao gồm các dây dẫn, các mối nối, các đầu cuối của d ây và các cơ cấu kẹp chặt phải có khả năng chịu được đám cháy trong thời gian 30 min phù hợp với IEC 60331-23 cho các đường truyền tải điện, IEC 60331-25 cho các sợi quang hoặc phải có khả năng chịu được đám cháy trong thời gian dài hơn theo yêu cầu của quốc gia và phải có tính thích hợp với sự c ố cháy tùy thuộc vào vị trí được lắp đặt: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Các đường truyền giữa các bộ phận phân phối của FDCIE; c) Các đường truyền giữa FDAS và hệ thống báo động cháy, trừ trường hợp thiết bị ở trong cùng một phòng và không cách l y nhau lớn hơn 2 m; d) Các đường truyền đi ngang qua bất cứ đám cháy nào để phục vụ cho ngăn cản đám cháy khác; e) Các đường truyền đi ngang qua bất cứ vùng phát hiện nào để phục vụ cho vùng phát hiện khác; 6.18.6 Các mối nối và các đầu kẹp dây 6.18.6.1 Các m ố i nối và các đầu kẹp dây phải được chế tạo th í ch hợp với hộp đầu dây kín được đánh dấu cho các đầu dây khi sử dụng cá c đầu kẹp d â y c ố định được tính toán không nhỏ hơn dây dẫn. 6.18.6.2 Các m ố i nối và các đầu kẹp dây cho các dây dẫn lắp trong ống tường thẳng đứng phải được chế tạo phù hợp với ống dẫn dây. 6.18.7 Ảnh hưởng của lỗi đến các vùng phát hiện Đường dây phải được bố trí sao cho chỉ một lỗi ngắn mạch hoặc hở mạch của một dây dẫn trong một vùng phát hiện không được ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bất cứ vùng phát hiện nào khác. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.18.8 Liên kết vô tuyến Thiết kế có thể bao gồm sử dụng các liên kết vô tuyến (radio) xem ISO 7240 -25 đ ể liên kết các thiết bị với FDCIE. 6.19 Tài liệu 6.19.1 Nhà thiết kế phải soạn thảo các tài liệu: a) Các bản vẽ của tòa nhà trong đ ó chỉ ra vị trí của - Các điểm nối vào được chỉ định, - FDCIE, - Thiết bị cấp điện, - Hệ thống báo động cháy (nếu được lắp), ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Các đầu báo cháy, - Các thiết bị báo cháy bằng nhìn, - Các thiết bị báo cháy bằng âm thanh, - Các hộp nút ấn báo cháy, - Các thiết bị khác tạo thành một bộ phận của FDAS; b) Khi FDAS bảo vệ nhiều hơn một tòa nhà trên một khu đất, một bản vẽ của khu đất nhận biết các điểm nối vào được chỉ định trong mỗi tòa nhà và một điểm nối vào khu đất; c) Sơ đồ khối của thiết bị trong vùng phát hiện chịu sự giảm âm và chịu nước được lắp đặt cẩn thận, liền kề với FDCIE v à được thể hiện theo hướng đúng của tòa nhà trên đó chỉ ra: - Sự bố trí của tòa nh à trong đó lắp đặt FDAS; - Khu vực được bao quát bởi mẫu vùng phát hiện; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Vị trí của của bất cứ FDCIE nào, bao gồm của FACIE; - Vị trí của bất cứ các panel điều khiển khói và điều khiển nhiệt nào; - Vị trí của bất cứ các thiết bị đ iều khiển hệ thống dập lửa nào; - Vị trí của bảng phân phối điện; d) Kế hoạch quản lý tình trạng khẩn cấp - Loại tình trạng khẩn cấp được xem xét, - Kế hoạch sơ tán đối với các loại tình trạng khẩn cấp có liên quan, - Các hành động cần phải có trong trường hợp một tín hiệu ra trừ FDAS bị trễ, - Các điều bất ngờ cần được dự phòng trong trường hợp cần phải thay đổi kế ho ạ ch, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ● Tắt các bộ phận của FDAS ● Thực hiện các kiểm tra theo thường lệ ● Thực hiện công việc bảo dưỡng và ● Thực hiện các thay đổi cho FDAS e) Bất cứ các giả thiết nào được đặt ra và chứng minh giải pháp thiết kế l à đúng; f) Các biện pháp đề phòng điều bất ngờ cần phải có trong trường hợp có yêu cầu phải sơ tán trong quá trình bảo dưỡng hệ thống; g) Tài liệu hướng dẫn vận hành FDAS, bao gồm cả tài liệu về thiết bị phù hợp với TCVN 7568 -2 (ISO 7240 -2); h) Bảng kê các bộ phận và các cụm chi tiết; i) Danh mục tính tương thích của bộ phận; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 k) Các yêu cầu ph ụ c vụ; l ) Hướng dẫn vận hành cho vận hành FDAS bao gồm cả các hành động cần phải có phù hợp với các quy trình đ ã được nghiên cứu kỹ và được xác lập. Hướng dẫn vận hành phải được cung cấp ở dạng th í ch hợp nhất với môi trườ ng ở đó sử dụng hướng dẫn này. Hướng dẫn này có thể ở dạng một tài liệu đóng quyển hoặc các tờ rời hoặc cả hai hoặc một số dạng khác. Trong trư ờ ng hợp có thể, nên sử dụng các hình ảnh và biểu đồ để minh họa. Khi cần thiết phải soạn thành văn bản, tài liệu hướng dẫn vận hành để dễ đọc và được viết bằng ngôn ngữ ưa dùng. Số lượng các bản sao tài liệu hướng dẫn vận hành cần thay đổi nhưng nên có một bản sao cho mỗi vị trí điều khiển, một bản sao m ỗ i vị trí của giá thiết bị, một bản sao dùng để làm tài liệu lưu trữ của khách hàng và một bản sao dùng làm t à i liệu lưu trữ của nhà thiết kế. 6.19.2 Một bản sao tài liệu phải sẵn có cho người chủ tòa nhà hoặc cơ quan có th ẩ m quyền ph ê duyệt thiết kế. 7 Lắp đặt 7.1 Trách nhiệm 7.1.1 Lắp đặt FDAS phải do bộ phận lắp đặt thích hợp thực hiện. Việc lắp đặt ph ả i tuân theo bản vẽ thiết kế và cũng phải bao gồm các y ê u cầu sau: a. Chỉ dẫn các công việc khác cũng có thể xảy ra trong tòa nhà; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c. Thiết bị v à vật li ệ u có thể có được. 7.1.2 Khi bộ phận lắp đặt gặp phải các vấn đề thiết kế (ví dụ do các thay đổi trong bản vẽ thiết kế tòa nhà hoặc thiếu sót do thiết kế), bộ phận lắp đặt phải xem lại thiết kế và đưa ra các t h ay đổi yêu cầu. Bất cứ các thay đổi nào đối với bản vẽ thiết kế hoặc lắp đặt phải được người chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền có liên quan chấp thuận. 7.2 Trình độ của người lắp đặt Việc lắp đặt FDAS phải do những người có đủ trình độ và/hoặc kinh nghi ệ m có liên quan đến phạm vi của các yêu cầu ri ê ng cho lắp đặt thực hiện. CH Ú T HÍ CH: Các quy định của quốc gia có thể quy định việc đăng ký và công nhận các cá nhân có trình độ và kinh nghiệm cần thiết. Việc c ô ng nhận có thể l à một phần của khung trình độ, năng lực được thừa nhận. 7.3 Chứng nhận Sự tuân theo t à i liệu thiết kế của lắp đặt phải được đánh giá và chứng nhận khi hoàn thành việc lắp đặt. Việc ch ứ ng nhận cần xác nhận các bộ phận của FDAS được lắp đặt đúng phù hợp với tài liệu thiết kế. CH Ú THÍCH: Người ch ủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan có thể yêu cầu sự đánh giá của một bên độc lập. 8 Đưa vào vận hành ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Việc đưa FDAS vào vận hành phải d o người chịu trách nhiệm vận hành chịu trách nhiệm thực hiện. 8.2 Trình độ của người vận hành Việc đưa FDAS vào vận hành phải do những người có đ ủ trình độ và/hoặc kinh nghiệm có liên quan đến phạm vi của các yêu cầu riêng cho vận hành thực hiện. Kinh nghiệm có thể bao gồm: - Kỹ sư hoặc kỹ thuật viên có kinh nghiệm đã được chứng minh trong lĩnh vực công nghệ phát hiện đám cháy, - Công ty tư vấn có kinh nghiệm, hoặc - Những người lắp đặt có kinh nghiệm. CHÚ THÍCH: Các quy định của quốc gia có thể quy định việc đă ng ký v à công nhận các cá nhân có trình độ và kinh nghiệm cần thiết . Việc công nhận có thể là một phần của khung trình độ, năng lực được thừa nhận. 8.3 Quy trình 8.3.1 Quy đ ị nh chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8.3.1.2 Kế hoạch đưa v à o vận hành phải được người chủ sở hữu và cơ quan có th ẩ m quyền liên quan chấp thuận. Kế hoạch đ ưa vào vận hành nên bao gồm các kiểm tra và th ử nghiệm hệ thống và thiết bị để bảo đảm FDAS được lắp đặt và vận hành đúng. Có thể bao gồm cả các yêu cầu sau: - Vị trí, sự nhận b i ết, kiểu và sự vận hành đúng của các đầu báo cháy, các hộp nút ấn báo cháy (MCP) và các thiết bị khác là cần thiết. - S ẵn có thông tin đúng tại FDCIE khi các thiết bị được vận hành. - Các đường truyền cung cấp đ ủ tính toàn vẹn của tín hiệu và năng lượng, và đã được lắp đặt phù hợp với các yêu cầu. - Hoạt động của hệ thống tín hiệu báo cháy và báo lỗi do tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát thu được là đúng. - Công suất tiêu th ụ th ực sẽ bảo đảm cho FDAS tuân theo thời gian dự trữ yêu cầu. - Tất c ả các chức năng phụ trợ (nhập và xu ấ t) vận hành đúng . - Các tài liệu được biên soạn (xem 6.19) đúng và sẵn có. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi sau 24 h được th ử vận hành ở chế độ tĩnh và sau khoảng thời gian yêu cầu đ ể sơ tán khu nhà, trong mọi trường hợp thời gian sơ tán không dưới 30 min, đặc tính của FDAS khi được vận hành với nguồn điện dự phòng không được gây ra bất cứ sự t ổ n thất nào của c á c chức năng vận hành. 8.4 Báo cáo Báo cáo phải được soạn th ả o phù hợp với kế hoạch đưa vào vận hành và phải có các thông tin sau: - Tên của tòa nhà hoặc khu đất xây dựng; - Địa chỉ; - Ch ủ tòa nhà; - Ngày t hử đưa vào vận hành; - Những người v à công ty thực hiện các phép thử đưa vào vận hành; - Các kết quả thử đưa vào vận hành bao gồm: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ● Hoạt động của mỗi thiết bị khởi động để tạo ra một điều kiện báo động cháy. ● Các phép thử giao diện với các hệ thống khác (ví dụ các hệ thống báo động cháy riêng biệt, các hệ thống dập tắt lửa, các hệ thống điều khiển khói và nhiệt...) bao gồm cả các điều kiện báo cháy và báo lỗi, khi thích hợp. 8.5 Ki ể m tra xác nhận 8.5.1 Sự tuân theo tài liệu thiết kế của lắp đặt phải được kiểm tra xác nhận để đưa vào vận hành. 8.5.2 Việc chứng nhận này cần xác nhận sự vận hành đúng của FDAS phù hợp với các mục tiêu thiết kế. CH Ú THÍCH: Người chủ sở hữu hoặc cơ quan có th ẩ m quy ề n liên quan có thể y ê u cầu sự đánh giá của một b ê n độc lập. 9 Phê chuẩn FDAS phải được kiểm tra xác nhận về sự tuân theo tiêu chuẩn này và các ti ê u chuẩn khác khi thích hợp bởi một bên độc lập do cơ quan có thẩm quy ề n ch ỉ định. 10 Sử dụng bình thường ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Truy cập hệ thống FDAS phải phù hợp với k ế hoạch quản lý tình trạng kh ẩ n cấp. 10.2 Các trách nhiệm khác Hướng dẫn vận hành phải được cập nhật sau các bổ sung hoặc cải tiến đối với FDAS hoặc trên cơ s ở k inh nghiệm thực tế hoặc các quy trình soát xét lại. 10.3 Thử và kiểm tra thường xuyên 10.3.1 Ti ế n hành thử vận hành kế hoạch quản lý tình trạng khẩn cấp ở các khoảng thời gian không vượt quá 12 tháng. Phép thử này bao gồm cả sơ t án dân cư trong tòa nhà và có thể được thực hiện cùng với các cơ quan có thẩm quyền có liên quan. 10.3.2 Việc đào tạo đội ngũ tham gia th ử và kiểm tra n ê n diễn ra ở các kho ả ng thời gian cách đều nhau và nên bao gồm việc sử dụng tất cả các thiết bị điều khiển bằng tay (khi được lắp đặt). 10.3.3 Vận hành kế hoạch qu ả n lý tình trạng khẩn cấp phải do người có th ẩ m quyền và năng lực thực h iện. 10.4 Hồ sơ 10.4.1 Phải lưu giữ hồ sơ vận hành FDAS, của bất cứ các lỗi nào và các thử nghiệm và kiểm tra thường xuyên. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10.5 Hướng dẫn vận h à nh Hướng dẫn vận hành phải được lắp đặt trong hoặc liền kề với FDCIE và phải mô tả: - Cách vận hành FDAS trong vận hành bình thường, vận hành báo cháy và vận h à n h báo lỗi, - Tổ chức báo động cháy như đã quy định trong kế hoạch quản lý tình trạng khẩn cấp, và - Tên của những người được chỉ định thực hiện một số nhiệm vụ. 11 Sử dụng 11.1 Trách nhiệm Người ch ủ tòa nhà hoặc người ở trong tòa nhà phải chịu trách nhiệm về sử dụng và chất lượng sử dụng của FDAS. 11.2 Trình độ của người sử dụng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH : Các q u y định của quốc gia có thể quy định việc đăng ký và công nhận các cá nhân có trình độ và kinh nghiệm cần thiết . Việc công nhận có thể là một ph ầ n của khung trình độ, n ă ng lực được thừa nhận. 11.3 Kế hoạch bảo dưỡng 11.3.1 Quy định chung Nhà thiết kế phải soạn thảo kế hoạch bảo dưỡng gồm các kiểm tra, thử nghiệm thường xuyên và bảo dưỡng phòng ngừa để bảo quản liên tục chức năng và chất lượng sử dụng của FDAS và chứng minh rằng FDAS vận hành và có khả năng đạt tới tiêu chuẩn không thấp hơn tiêu chuẩn đã được sử dụng cho thiết kế ban đầu. 11.3.2 Sự phòng ngừa Kiểm tra, th ử nghiệm và bảo dưỡng phòng ngừa FDAS phải được thực hiện sau khi thông báo cho dân cư trong tòa nhà. 11.3.3 Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra FDAS phù hợp với Bảng 2 ở các khoảng thời gian không vượt quá 6 tháng và ghi lại các kết quả kiểm tra. Bảng 2 - Lịch trình kiểm tra ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hoạt động yêu cầu 6.6 Ki ể m tra các đầu báo cháy v ề bất cứ điều kiện nào có th ể ảnh hưởng xấu đến sự vận hành của chúng như sự đọng bụi quá mức hoặc lớp sơn quá dày 6.11.2 Kiểm tra vị trí của FDCI E và vị trí của FDAS ở chế độ tĩnh 6.11.3 Ki ể m tra bất cứ cửa nào đang che phủ FDCIE 6.12.4 Kiểm tra sự thông gió của acquy và bảo vệ chống ăn mòn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ki ể m tra hộp nút ấ n báo cháy v ề khoảng hở và d ễ ti ế p cận 6.10 Ki ể m tra các thiết bị báo động v ề khoảng hở và khả năng nhìn thấy và ghi nh ã n 6.19 Ki ể m tra hệ thống tài liệu đ ể đảm bảo tài liệu luôn sẵn có và đầy đ ủ Nếu việc kiểm tra xác định rằng một bộ phận không tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì điều quan trọng là người chủ tòa nhà phải có các hoạt động khắc phục sự không tuân thủ này. 11.3.4 Tiến hành thử Tiến hành th ử FDAS phù hợp với Bảng 3 và ghi lại kết quả của các ph é p thử. Bảng 3 - Lịch trình thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hoạt động yêu cầu Khoảng thời gian thử (tháng) 1 Th ử một tín hiệu báo động cháy mô phỏng từ một v ù ng phát h i ện làm cho FDCIE r ơ i vào điều kiện báo cháy và tất cả các tín hiệu ra yêu cầu (ví dụ tín hiệu ra của các thiết bị báo cháy, thiết bị truyền, các hệ thống dập tắt lửa, các hệ thống điều khiển khói) được sinh hoạt, bao gồm cả các tín hiệu ra bị trễ. 5 2 Thử một điều kiện báo lỗi cho các sự kiện sau; a) Tháo một đầu báo cháy ra khỏi vùng phát hiện b) Hư hỏng đường truyền giữa FDAS và các hệ thống khác ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Xác nhận rằng tất cả các chỉ báo nhìn và bằng âm thanh và các tín hiệu ra được kích hoạt tại FDCIE 6 3 Thử làm mất hoạt động một đầu báo cháy trong một vùng phát hiện khi ế n cho FDCIE rơi vào điều kiện m ấ t hoạt động 6 4 Th ử vận hành 20% các đ ầ u báo cháy nhiệt kiểu điểm khi sử dụng một nguồn nhiệt sao cho tất cả các đầu báo cháy nhiệt được thử trên 5 năm 12 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12 6 Thử vận hành 50% các đầu báo cháy nhiệt ki ể u đi ể m khi sử dụng khói hoặc son khí thích hợp sao cho tất cả các đầu báo cháy khói được thử trên 5 năm 12 7 Thử vận h à nh t ấ t cả các đầu báo cháy khói kiểu dây khi sử dụng các bộ lọc ánh sáng có mật độ trung tính có các t ỷ lệ phần trăm tối thích hợp 12 8 Thử 50% cá c điểm lấy mẫu trong các đầu báo cháy khói hút khi sử dụng kh ó i hoặc son khí thích hợp sao cho tất cả các điểm lấy mẫu được thử trên 5 năm. Bảo đảm thời gian vận chuyển ở trong khoảng 15% giá trị yêu cầu lúc đưa vào vận hành ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9 Thử vận hành 50% các đầu báo cháy lửa khi sử dụng ngọn lửa hoặc ng ọ n lửa mô phỏng sao cho tất cả các đầu báo cháy lửa được thử trên 2 năm 12 10 Thử vận hàn h 50% các đầu báo cháy CO khi sử dụng CO hoặc khí thích hợp sao cho tất cả các đầu báo cháy được thử trên 2 năm 12 11 Thử vận hành tất cả các hộp n út ấn báo cháy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12 Thử các thiết bị báo cháy b ằ ng âm thanh bảo đảm nghe được âm thanh trong khắp tòa nhà và bảo đảm mức áp suất âm thanh đáp ứng các yêu cầu của báo cáo đưa vào vận hành 12 13 Thử mức t ỏ a sáng từ các thiết bị báo cháy bằng nhìn không thấp hơn so với các y ê u cầu của thiết kế 12 14 Thử công suất của nguồn điện d ự phòng phải bằng hoặc lớn hơn các yêu cầu của tính toán 12 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 11.3.5 Bảo dưỡng phòng ngừa Trừ khi acquy của thiết bị cấp điện đã được thử và xác định là có đủ công suất để đ á p ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, cần thay acquy sau khi đã hết tuổi thọ làm việc do nhà sản xu ấ t khuyến nghị. 11.3.6 Báo cáo Sau mỗi kiểm tra, thử nghiệm, hoạt động bảo dưỡng ph ò ng ngừa và sửa chữa, ph ả i đệ trình một báo cáo nêu chi tiết các hoạt động đã được thự c hiện cho người ch ủ tòa nhà hoặc người ở trong tòa nhà. Kết quả tiếp sau phải bao gồm các nội dung sau: - Tên của tòa nhà hoặc khu đất xây dựng; - Địa ch ỉ ; - Người chủ tòa nhà; - Ngày đưa vào v ậ n hành; - Người và công ty thực hiện việc đưa vào vận hành; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 11.4 Tài liệu 11.4.1 Tài liệu hướng dẫn 11.4.1.1 Thông tin được để tại ở tòa nhà hoặc công trình khi hoàn thành việc lắp đặt phải bảo đảm sao cho một người có thẩm quyền chưa bao giờ có mặt tại hiện trường trước đây có thể nghiên cứu các lỗi hoặc sai sót v à khởi xướng việc sửa chữa mà không có sự chậm trễ quá mức nào. 11.4.1.2 Sách hướng d ẫ n sử dụng phải đưa ra các nội dung chi tiết của toàn bộ công việc được yêu cầu cho sử dụng thiết bị, bao gồm: a) Phương pháp vận hành, b) Bất cứ trình tự nào có liên quan đến vận hành, c) Nhận biết các bộ phận cần cho vận hành, khi đưa ra viện dẫn về vị trí của các chi tiết trên các bản vẽ cùng với các số viện d ẫ n của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, d) Tối thiểu là một bộ các catalog của thiết bị và các vật liệu, e) Bản kê và vị trí của các chi tiết dự ph ò ng, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 g) Bất c ứ các chứng chỉ kiểm tra, thử nghiệm nào được yêu cầu cho kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền liên quan, và h) Một bộ các bản vẽ ‘lắp đặt’ sử dụng các ký hiệu quốc tế đã được thừa nhận đối với thiết bị. 11.4.1.3 Sách hướng dẫn sử dụng phải được cung cấp dưới dạng thích h ợ p nhất với môi trường trong đó sử dụng sách. Các sách hướng dẫn sử dụng có thể có dạng các tài liệu được đóng thành quyển hoặc các file dữ liệu hoặc một số dạng khác. 11.4.2 Hồ sơ được lưu giữ 11.4.2.1 Quy định chung Các hồ sơ vẽ lắp đặt, nhật ký và hướng dẫn sử dụng phải d o người sử dụng và/hoặc t ổ chức cuối cùng lưu giữ. 11.4.2.2 Hồ sơ lắp đặt Hồ sơ lắp đặt bao gồm các tài liệu sau a. Các chi tiết về vị trí của tất cả các chi tiết của thiết bị bao gồm các sơ đồ ‘ l ắp đặt’ ch ỉ ra các nhãn được ghi của dây dẫn (c á p) liên kết mạng, các v ị trí lắp của cá c chi tiết trong thiết bị này đã được người kiểm tra hồ sơ lắp đặt độc lập chứng nhận là lắp đúng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Đặc tính báo cháy và báo lỗi đo được trên một vùng phát hiện, - Các chỉnh đặt của bất cứ các chi tiết điều chỉnh được nào trong phạm vi FDAS, bao gồm cả các chỉnh đặt độ trễ của tín hiệu cho các đầu báo cháy và các tín hiệu ra. 11.4.2.3 Nhật ký 11.4.2.3.1 Phải cung cấp một phương tiện để ghi lại và bảo quản chặt chẽ ngày và thời gian bảo dưỡng thường xuyên và/hoặc bảo dưỡng phòng ngừa và các hoạt động thử nghiệm, ki ể m tra và bất cứ hoạ t động nào sửa chữa nào do ai thực hiện và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền dưới dạng tòa nhà, sự lắp đặt FDAS của tòa nhà và sử dụng phương tiện này trong vận hành FDAS. CH Ú THÍCH: Mục đích của sổ nhật ký l à cho phép: - Nghiên cứu một sự c ố nếu được cho l à do FDAS không vận hành tại thời điểm có sự c ố , và - Người sử dụng giám sát kiểu lỗi xuất hiện để có thể chuẩn đoán các v ấ n đ ề của FDAS v à quản lý sự bảo d ưỡ ng phòng ngừa. 11 .4.2.3.2 Nhật k ý phải bao gồm - Ngày và thời gian sử dụng FDAS, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Thời gian và ngày xảy ra mỗi lỗi, - Chi tiết về lỗi được phát hiện và hoàn cảnh nhận biết được lỗi (ví dụ, trong quá trình bảo dưỡng thường xuyên), - Hoạt động được thực hiện đ ể sửa chữa, - Ngày, thời gian và tên của người phụ trách FDAS, và - Phê chuẩn của người chịu trách nhiệm nếu bất cứ các lỗi nào đã xảy ra hoặc đã được sửa chữa. 12 Tình trạng không bình thường 12.1 Kế hoạch quản lý tình trạng khẩn cấp phải bao gồm các bước được thực hiện trong các trường hợp sau: - Hư h ỏ ng của toàn bộ hoặc một phần của FDAS; - Khi một phần của FDAS bị ngắt không hoạt động được; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Các hoạt động sau một l ỗ i; - Các hoạt động sau một tín hiệu báo cháy không cần thiết; - Sự mở rộng hoặc các thay đổi đối với FDAS. 12.2 Khi FDAS hoặc một bộ phận của FDAS không thể dùng được trong một tình trạng khẩn cấp, cần h ỏ i ý kiến của người ở trong tòa nhà. 13 Hệ thống chuyên dùng 13.1 Hệ thống báo cháy và hệ thống báo xâm nhập Khi FDAS được tích hợp với hệ thống báo xâm nhập, phải áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 13.2 Hệ thống báo cháy và hệ thống tự động của tòa nhà Khi FDAS được t í ch hợp với một hệ thống t ự động của tòa nhà, FDAS có thể gửi các sự kiện đến các hệ thống tự động của tòa nhà. Hệ thống tự động của tòa nhà không được bắt đầu bất cứ sự điều khi ể n nào của FDAS, ngoại trừ đối với m ọi phép kiểm tra, thử nghiệm FDAS. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi FDAS được kết nối với một máy tính không phải là bộ phận được yêu cầu của FDAS, FDAS có thể gửi các sự kiện đến máy tính. Máy tính không được bắt đầu bất c ứ sự điều khiển nào của FDAS ngoại trừ đối với một phép kiểm tra, thử nghiệm FDAS. 13.4 Các yêu c ầu của quốc gia Các yêu cầu khác của qu ố c gia có thể sửa đổi các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn này trong trư ờ ng hợp các quy định của quốc gia được quyền ưu tiên. 13.5 An toàn về điện Việc đặt đường dây dẫn điện phải đáp ứng các yêu cầu an toàn của quốc gia. Khi không có các yêu cầu của quốc gia, phải áp dụng các yêu cầu của IEC 60364. 13.6 Mối nguy hiểm của bức xạ Một s ố ki ể u đầu báo cháy khói có chứa các vật liệu phóng xạ. Sử dụng các đầu b á o cháy khói này phải tuân theo các tiêu chuẩn áp dụng của quốc gia. Khi không có các tiêu chu ẩ n quốc gia, phải áp dụng các khuyến nghị cơ quan năng lượng nguyên tử (NEA) của tổ chức hợp tác và phát tr i ển kinh tế (OECD). 14 Các thay đổi đối với các lắp đặt hiện có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14.2 Thiết kế các thay đổi phải bao gồm việc đánh giá các vấn đ ề sau: - Tính toán lại các yêu cầu cấp điện; - Tính tương thích của thiết bị được dự kiến với thiết bị hiện có. 14.3 Tài liệu phải được soát xét lại để bao gồm các thay đổi. Phụ lục A (Tham khảo) Tính toán nguồn diện A.1 Dung lượng của acquy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) Xác định dòng điện ở tải trọng tĩnh, I Q . Khi tải trọng có thể thay đổi, phải sử dụng dòng điện trung bình tr o ng trường hợp xấu nhất trong bất cứ kho ả ng thời gian 24 h nào. b) Xác định dòng điện ở phụ tải toàn tải, I A . c) Xác định hệ số giảm dung lượng Fe của acquy khi được ph ó ng điện ở I A , có tính đến điện áp làm việc nhỏ nhất của FDAS. CHÚ THÍCH: Hệ số giảm dung lượng điển hình l à 2. d) Dung lượng của acquy có mức phóng điện 20 h, C 20 ở 15 °C đến 30 °C phải được xác định theo công thức (A.1). C 20 = 1,25[( I Q x T Q ) + Fc ( I A x T A )] (A.1) Trong đó: 1,25 Là hệ số gây hư hỏng acquy mong đợi; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Là dòng điện tổng ở t ả i trọng tĩnh; T Q Là thời gian của nguồn điện dự phòng ở tải trọng tĩnh (thường là 24 h); Fc Là hệ số giảm dung lượng của acquy ở l A ; I A Là dòng điện tổng ở điều kiện báo cháy; T A L à thời gian của nguồn đ iện dự phòng ở phụ tải toàn tải (thường l à 0,5 h). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.2 Dòng đ iện nạp A.2.1 Dòng điện nạp của acquy nên nạp lại cho acquy đã phóng điện trong 24 h để có đủ dung lượng duy trì FDAS trong 5 h với tải trọng tĩnh bình thường, theo sau là 30 min ở điều kiện báo cháy A.2.2 Một acquy đã phóng điện là acquy đã đạt tới điện áp vận hành nhỏ nhất của FDAS hoặc điện áp nhỏ nhất do nhà sản xuất acquy quy định khi được phóng điện ở dòng diện đang định với tải trọng tĩnh A.2.3 Dòng điện nạp nhỏ nhất l C được tính toán theo công thức A.2. (A.2) Trong đó: 1,25 là hệ số nâng thêm để tránh tổn thất trong quá trình nạp; I Q ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Fc Là hệ số giảm dung lượng của acquy ở l A ; I A Là dòng điện tổng ở điều kiện báo cháy; A.3 Tính toán nguồn điện Dung lượng nguồn điện chính được quy định để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Một công thức điển hình cho dòng điện tổng, I PSE , được quy định tới nguồn FDAS trong điều kiện tĩnh và nạp acquy được cho trong công thức (A.3), và dòng điện tổng ở tải trọng tĩnh được cho trong công thức ( A.4): I PSE = I Q + I C (A.3) I Q = I QWS + I QANC (A.4) Trong đó: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I Q là dòng điện tổng ở tả i trọng tĩnh; I QWS là d ò ng cao nhất ở t ả i trọng tĩnh của FDAS; I QANC là dòng ở tài trọng tĩnh của phụ t ả i bất kỳ.