TCVN6613-1:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6613-1:2000 (IEC 332-1 : 1993) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6613-1:2000 IEC 332-1 : 1993 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN TRONG ĐIỂU KIỆN CHÁY - PHẦN 1: THỬ NGHIỆM DÂY ĐƠN HOẶC CÁP ĐƠN CÁCH ĐIỆN Ở TRẠNG THÁI THẲNG ĐỨNG Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable Lời nói đầu TCVN 6613 -1 : 2000 hoàn toàn tuơng đuơng với tiêu chuẩn IEC 332-1 : 1993, TCVN 661 3- 1 : 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên s o ạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN TRONG ĐIỂU KIỆN CHÁY - PHẦN 1: THỬ NGHIỆM DÂY ĐƠN HOẶC CÁP ĐƠN CÁCH ĐIỆN Ở TRẠNG THÁI THẲNG ĐỨNG Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử nghiệm d â y đơn hoặc cáp đơn c á ch điện ở trạng th ái th ẳ ng đứng trong điều k iệ n cháy và yêu c ầ u v ề sự phù hợp. Chú thích 1) Khi việc sử dụng d â y ho ặ c cáp cách đi ệ n mà chúng làm c ả n tr ở s ự lan truy ề n của ngọn lửa và phù h ợ p với yêu cầu của ti ê u chuẩn n à y không đủ để ng ă n c ả n s ự lan truy ề n của đám cháy trong m ọ i điều kiện lắp đ ặ t nên cần có các biện pháp phòng ngừa lắp đặt đặc biệt nếu độ rủi ro lan truyền đám cháy cao, ví dụ, ở các đoạn thẳng đứng của bó cáp dài. Điều này không thể coi là nếu mẫu cáp phù hợp với tính năng yêu cầu trong tiêu chuẩn này thì bó cáp sẽ có tính năng tương tự (xem IEC 332-3). 2) Phương pháp được qui định này không thích hợp đối với thử nghiệm các dây nhỏ, có đường kính nhỏ hơn 0,8mm hoặc các sợi bện nhỏ có mặt cắt nhỏ hơn 0,5 mm 2 bởi vì ruột dẫn sẽ chảy ra trước khi thử nghiệm kết thúc (xem IEC 332-2). 2. Tiêu chuẩn trích dẫn IEC 695-2-4/1 : 1991 Thử nghiệm sự nguy hiểm cháy - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm . M ụ c 4 , tờ 1: Ngọn lửa thử nghi ệ m trộn trước công suất danh nghĩa 1 kW và hướng dẫn. 3. Mẫu Mẫu thử nghi ệ m phải là đoạn dây hoặc cáp hoàn chỉnh dài (600 ± 25) mm. 4. Ổn định Tr ước khi thử nghiệm , t ấ t c ả các đoạn mẫu phải được ổn định ở nhiệt độ (23 ± 5 ) o C không ít hơn 16 h và ở đ ộ ẩm tương đố i (50 ± 20)% . Đối với dây hoặc cáp cách điện có phủ sơn hoặc quét sơn, việc ổn định này phải qua công đoạn ban đầu. Ở công đoạn dây hoặc cáp thử nghiệm phải lưu giữ ở nhiệt độ (60 ± 2) o C trong 4h. 5. Thiết bị thử nghiệm Thiết bị thử nghiệm và b ố tr í thiết bị được minh họa trên hình 1 và 2 Thiết bị thử nghiệm phải g ồ m có buồng thích hợp không bị gió lùa trong quá trình thử nghiệm nh ư ng phải có kh ả n ă ng thoát hơi đ ộc sin h ra do cháy. Bu ồ ng này phải đ ượ c duy tr ì ở nhiệt độ (23 ± 10) o C Chú thích 1) Nếu yêu cầu đối với vùng kín không có gió lùa được thỏa mãn nhờ một tủ hút khói tiêu chuẩn thì tủ phải có cơ cấu khống chế điều khiển độc lập của quạt hút khói để cho phép làm việc khi cơ cấu này ở vị trí “tắt”. Một số tủ hút khói có thể không được trang bị bộ phận này. 2) N ếu tủ hút khói được sử dụng làm vùng thử nghiệm không có gió thì cần có qui định làm việc an toàn sau đây a ) tắt quạt hút khói, bịt lỗ thoát; b ) h ạ cửa trước của tủ hút khói để ra m ộ t khe hở vừa đủ để đưa nguồn đốt vào đúng vị trí. c ) cơ cấu đảm bảo được bảo vệ d ) khôn g xê dịch cửa tủ hút khói trong quá trình thử nghiệm e) khi kết thúc thử nghiệm dịch chuyển toàn bộ tủ hút khói rồi mới mở cửa 6. Chuẩn bị mẫu thử nghiệm M ẫ u thử nghiệm phải đ ượ c cố định tại hai vị trí và bố trí thẳng đứng trong tủ kim loại ba mặt có chiều cao (1 200 ± 25) mm , chiều rộng (300 ± 25) mm và chiều sâu (450 ± 25) mm có cửa mở phía trước, có tr ầ n và đáy (xem hình 1). Mẫu thử nghiệm phải được buộc chắc chắn vào hai giá đỡ đặt nằm ngang sợi dây đồng có mặt cắt 1 mm 2 sao cho khoảng cách giữa đáy của giá đỡ phía trên và đỉnh của giá đỡ phía dưới là (550 ± 5) mm. Ngoài ra, mẫu thử nghiệm phải được định vị sao cho đáy của mẫu thử cách sàn của tủ kim loại là 50 mm (xem h ì nh 2). 7. Nguồn ngọn lửa Nguồn ngọn lửa phải là nguồn đốt bằng gas phù hợp với IEC 695-2-4/1 trong đó bao gồm cả phương pháp xác định ngọn lửa thử nghiệm. Ch ú thích - IEC 695-2-4/1 đặc biệt lưu ý đến việc nghiên cứu IEC 695-2-4 /0. 8 Qui trình thử nghiệm Cảnh b á o về an toàn Phải có biện pháp phòng ngừa để đảm b ả o an toàn cho người tránh những nguy hiểm sau đây khi thử nghiệm : a) rủi ro do cháy hoặc nổ; b) hít phải khói hoặc các chất độc hại, đ ặ c biệt là khi v ậ t liệu có chứa halogen cháy. 8.1. Cách đặt ngọn lửa Một n guồn đốt chuẩn như m ô t ả ở điều 7 phải đ ượ c sử dụng để tạo ngọn lửa và đi ề u chỉnh đ ược tốc độ dòng gas và không khí . Nguồn đốt phải được định vị sao cho đ ầ u ngọn lửa h ì nh côn có màu xanh phía trong tiếp với bề mặt của mẫu thử nghiệm tại vị trí cách mép dưới của giá đ ỡ nằm ngang ở ph í a trên là (475 ± 5) mm , đ ồ ng thời nguồn đốt được bố trí để tạo thành góc 45° so với trục dọc của màu thử nghiệm (xem hình 3). Đối với cáp có dạng dẹt , ngọn l ử a phải tiếp xúc vào gi ữ a m ặt dẹt của cáp. Vào lúc kết thúc thời gian thử nghiệm qui đ ịnh , nguồn đốt phải được đưa ra và ngọn l ử a phải được d ậ p tắt. 8.2. Th ờ i gian đặt ngọn lửa Ngọn lửa phải được đặt liên tục trong khoảng thời gian tương ứng vói đường kính cho trong bảng 1. Bảng 1 Đường kính ngoài * của mẫu thử nghi ệ m Th ờ i gian đặt ngọn lửa mm s D £ 25 60 25 < d="" ≤=""> 120 50 < d=""> 75 240 D > 75 480 * Khi cáp không tròn ( ví dụ kết cấu dạng dẹt) đem thử nghiệm thì phải đo chu vi r ồ i t í nh ra đường k í nh tương đư ơ ng như gi ả thiết là cáp tròn. Ch ú thích — Đối với cáp dẹt có tỷ số kích thước theo chiều lớn và chiều nhỏ lớn hơn 17 : 1, thời gian đặt ngọn lửa đang xem xét. 8.3. Đánh giá k ế t quả thử nghiệm Sau khi ng ừ ng đốt. mẫu thử nghiệm phải đ ượ c lau s ạ ch. Toàn bộ muội khói được bỏ qua nếu khi lau bề mặt nguyên thuỷ không bi hư h ỏ ng. Những chỗ bị mềm ra hoặc bi ế n dạng của vật liệu phi kim loại cũng đ ược bỏ qua. Khoảng cách từ mép dưới của giá đỡ phía trên đến chỗ bị ch á y xém được đo đến trị số milimét g ầ n nhất. Chỗ bị ch á y xém đươc xác đị nh như sau: Dùng v ậ t s ắ c ví dụ lư ỡ i d ao c ạ o vào bề mặt của cáp. Khi bề mặt n à y bị thay đổi không đàn h ồ i dẫn đến vỡ bề mặt th ì đó l à chỗ bị ch á y x é m. 9. Yêu cầu về tính năng D â y hoặc cáp p hải qua đ ược thử nghiệm nà y nếu khoảng cách từ mép d ưới của giá đỡ ph í a trên đ è n chỗ bị cháy xém lớn hơn 50 mm Ngoài ra, m ẫ u được coi là không đạt n ế u ch ỗ cháy lan xuống ph í a dưới đến điểm cách mép dưới của giá đỡ phía trên qu á 540 mm. N ế u mẫu kh ô ng đạt th ì phải thực hiện hai thử nghiệm nữa. N ế u c ả hai thử nghiệm đếu đạt th ì dây hoặc cáp được coi là đã qua được th ử nghiệm này. Phụ lục A (tham khảo) Tài liệu tham khảo Các tiêu chu ẩ n quốc t ế sau đ â y được tham khảo trong các chú thích và do đó không đưa vào ph ầ n chính thức của tiêu chuẩn này. IEC 332-2 : 1981 Thử nghiệm c á p điện trong điều kiện cháy. Ph ầ n 2: Th ử nghi ệ m dây đơn nhỏ ho ặ c cáp đ ơ n nhỏ bằng đ ồ ng cách điện ở trạng thái th ẳ ng đứng . IEC 332-3 : 1992 Thử nghiệm cáp điện trong đi ề u kiện cháy. Ph ầ n 3: Thử nghiệm đối với bó d â y ho ặ c bó cáp. IEC 695-2-4/0 : 1991 Thử nghiệm rủi ro cháy. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm. Mục 4/tờ 0: Phương pháp th ử nghiệm bằng ng ọ n lửa kiểu khuếch tán và ngọn lửa kiểu trộn trước . Kích thước tính bằng milimét H ì nh 1 - Thiết bị thử nghiệm - Tủ kim loại Kích thước tính bằng milimét Khoảng cách A: Chiều dài tối thiểu của bề mặt không bị cháy xém = 50 mm Khoảng cách B: Chiều dài tối đa giới hạn về phía dưới của bề mặt bị cháy xém = 540 mm Khoảng cách C: Chiều dài từ đáy tủ đến đáy của mẫu = 50 mm (xấp xỉ) Hình 2 – Bố trí mẫu trong thiết bị thử nghiệm Kích thước tính bằng milimét Hình 3 – Cách áp nguồn đốt 1 kW vào mẫu thử nghiệm