05/2023/TT-BCT

Thông tư 05/2023/TT-BCT Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2023/TT-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023 THÔNG TƯ BAN HÀNH BỘ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. Điều 2. Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 5 năm 2023. Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Các Tập đoàn kinh tế (EVN, PVN, TKV); - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, ĐL (LĐ). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đặng Hoàng An ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (Bộ định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện chuyên ngành từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc một chỉ tiêu thí nghiệm điện các công trình đường dây và trạm biến áp. I. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN Bộ định mức dự toán được biên chế theo loại công tác và thống nhất mã hiệu bao gồm 9 Chương: - Chương I: Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp lực. - Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện. - Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất. - Chương IV: Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện. - Chương V: Thí nghiệm thiết bị đo lường điện. - Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt. - Chương VII: Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu. - Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hóa. - Chương IX: Công tác tổ hợp phục vụ thí nghiệm. II. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN Định mức dự toán bao gồm các nội dung sau: 1. Mức hao phí vật liệu Là khối lượng các loại vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. Hao phí vật liệu gồm 02 loại: Vật tư tiêu hao và vật tư hao mòn, đã bao gồm hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có). 2. Mức hao phí lao động Là mức sử dụng ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm ngày công của cả kỹ sư, công nhân điều khiển máy thí nghiệm. Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khi chuẩn bị, thực hiện thí nghiệm, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công và lập biên bản hoặc báo cáo kết quả thí nghiệm. Cấp bậc kỹ sư, công nhân tính trong định mức được tính quy đổi bình quân đối với mỗi đơn vị công tác thí nghiệm điện. 3. Mức hao phí máy thi công Là số ca máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện thí nghiệm được tính bằng ca để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. 4. Kết cấu mỗi danh mục định mức - Nội dung công việc thí nghiệm. - Bảng trị số định mức. - Ghi chú định mức - Điều kiện áp dụng (nếu có). III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG Định mức dự toán chuyên ngành công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp làm cơ sở để lập đơn giá, lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp. Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo mở rộng đang được đấu nối vào lưới điện thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,1. Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường rơle bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu, hao phí nhân công nhân với hệ số 0,8. Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của Bộ định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, các đơn vị thí nghiệm chuyên ngành điện và các ban quản lý dự án thực hiện việc tổng hợp, theo dõi, kịp thời đề xuất các nội dung hợp lý cần xem xét bổ sung, hiệu chỉnh, sửa đổi bổ sung khi cần thiết./. CHƯƠNG I THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.10000 THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY PHÁT ĐIỆN EA.11000 Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ - U < 1000 V 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất. - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây. - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây. - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy, động cơ (kW) P ≤ 10 10 < P ≤ 50 50 < P ≤ 100 100 < P ≤ 200 Vật liệu Điện năng kWh 2,000 4,000 6,000 8,000 Cồn công nghiệp kg 0,150 0,225 0,338 0,506 Giẻ lau kg 0,100 0,150 0,225 0,338 Giấy nhám số 0 tờ 0,200 0,300 0,450 0,675 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 1,000 1,200 1,440 1,728 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,540 1,830 2,130 2,420 Công nhân 5,0/7 công 0,580 0,730 0,880 1,020 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,083 0,125 0,167 0,208 Máy đo điện trở một chiều ca 0,083 0,104 0,125 0,146 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cấp điện áp đến 1 kV) ca 0,063 0,083 0,104 0,125 Hợp bộ đo lường ca 0,042 0,063 0,083 0,104 Mã hiệu: EA.110 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho động cơ, máy phát điện đồng bộ. 3.2 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 2 bảng mức được nhân hệ số 0,60. EA.12000 Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện không đồng bộ - U < 1000 V 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất. - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây. - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây. - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn v| Công suất máy, động cơ (k\V) P ≤ 10 10 < P ≤ 50 50 < P ≤ 100 100< P ≤ 200 Vật liệu Điện năng kWh 1,600 3,200 4,800 6,400 Cồn công nghiệp kg 0,120 0,180 0,270 0,405 Giẻ lau kg 0,080 0,120 0,180 0,270 Giấy nhám số 0 tờ 0,160 0,240 0,360 0,540 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,800 0,960 1,152 1,382 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,232 1,464 1,704 1,936 Công nhân 5,0/7 công 0,464 0,584 0,704 0,816 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,066 0,100 0,134 0,166 Máy đo điện trở một chiều ca 0,066 0,083 0,100 0,117 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cấp điện áp đến 1 kV) ca 0,050 0,066 0,083 0,100 Hợp bộ đo lường ca 0,034 0,050 0,066 0,083 Mã hiệu: EA.120 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho động cơ, máy phát điện không đồng bộ. 3.2 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 2 bảng mức được nhân hệ số 0,60. EA.20000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.21000 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV EA.21100 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp lực. - Thí nghiệm các biến dòng chân sứ của máy biến áp. - Thí nghiệm không tải máy biến áp ở điện áp thấp. - Thí nghiệm ngắn mạch ở điện áp thấp (khi cần). - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ. - Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào. - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp. - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp. - Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 4,436 4,573 4,714 4,860 Cồn công nghiệp kg 1,109 1,143 1,179 1,215 Vải phin trắng 0,8 m m 1,109 1,143 1,179 1,215 Giẻ lau kg 1,109 1,143 1,179 1,215 Giấy nhám số 0 tờ 2,218 2,286 2,357 2,430 Băng dính cách điện cuộn 1,109 1,143 1,179 1,215 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 4,436 4,573 4,714 4,860 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 25,915 27,422 28,918 30,082 Công nhân 5,0/7 công 11,088 11,732 12,855 12,958 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,542 0,563 0,583 0,604 Hợp bộ đo tgδ ca 0,927 0,958 0,99 1,021 Máy đo tỷ số biến ca 0,333 0,396 0,458 0,521 Máy chụp sóng ca 0,563 0,625 0,688 0,750 Máy đo điện trở một chiều ca 0,292 0,302 0,313 0,323 Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng ca 0,500 0,521 0,542 0,563 Hợp bộ đo lường ca 0,833 0,865 0,896 0,927 Mã hiệu: EA.211 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Trong trường hợp chỉ thí nghiệm bộ điều áp dưới tải trên máy biến áp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,20. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm thêm ngắn mạch ở điện áp thấp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10. 3.3 - Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha điện áp 66÷110 kV có 3 cuộn dây: a) Trường hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lưới phân phối, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10; b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha điện áp 66÷110 kV 2 cuộn dây, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,80. 3.4 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng: a) EA.31000 Đo đáp ứng tần số quét - SFRA. b) EA.41000 Đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn - DFR. c) EA.51000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao. d) EA.61100 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp. e) EA.72100 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp. f) EA.81100 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp. g) EA.91100 Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp. h) EA.101100 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở điện áp định mức máy biến áp. i) EA.111100 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp. k) EA.131100 Thí nghiệm xung sét máy biến áp. EA.21200 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Thí nghiệm các biến dòng chân sứ của máy biến áp. - Thí nghiệm không tải máy biến áp ở điện áp thấp. - Thí nghiệm ngắn mạch ở điện áp thấp (khi cần). - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ. - Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào. - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp. - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp. - Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S ≤ 250 S > 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 5,400 6,000 6,667 5,400 6,000 Cồn công nghiệp kg 1,350 1,500 1,667 0,900 1,000 Vải phin trắng 0,8 m m 1,350 1,500 1,667 0,900 1,000 Giẻ lau kg 1,350 1,500 1,667 0,900 1,000 Giấy nhám số 0 tờ 1,350 1,500 1,667 0,900 1,000 Băng dính cách điện cuộn 1,350 1,500 1,667 0,900 1,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 2,700 3,000 3,333 1,800 2,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,400 6,000 6,667 4,500 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 30,747 33,247 35,038 12,144 20,422 Công nhân 5,0/7 công 12,712 14,087 15,123 9,915 11,087 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,677 0,750 0,823 0,677 0,750 Hợp bộ đo tgδ ca 0,938 1,042 1,146 0,833 0,938 Máy đo tỷ số biến ca 0,563 0,625 0,688 0,333 0,396 Máy chụp sóng ca 0,563 0,625 0,688 0,313 0,375 Máy đo điện trở một chiều ca 0,354 0,396 0,438 0,354 0,396 Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng ca 0,625 0,688 0,750 0,250 0,313 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 0.942 1,042 1,142 0,667 0,771 Hợp bộ đo lường ca 0,677 0,750 0,823 0,448 0,500 Mã hiệu: EA.212 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1 - Trường hợp chỉ thí nghiệm bộ điều áp dưới tải trên máy biến áp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,20. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm thêm ngắn mạch ở điện áp thấp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10. 3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng: a) EA.32000 Đo đáp ứng tần số quét - SFRA. b) EA.42000 Đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn - DFR. c) EA.52000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao. d) EA.61200 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp. e) EA.72200 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp. f) EA.81200 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp. g) EA.91200 Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp. h) EA.101200 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở điện áp định mức máy biến áp. i) EA.111200 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp. k) EA.131200 Thí nghiệm xung sét máy biến áp. EA.21300 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Thí nghiệm các biến dòng chân sứ của máy biến áp. - Thí nghiệm không tải máy biến áp ở điện áp thấp. - Thí nghiệm ngắn mạch ở điện áp thấp (khi cần). - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ. - Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào. - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp. - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp. - Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 Vật liệu Điện năng kWh 7,000 7,700 8,470 7,000 7,700 8,470 Cồn công nghiệp kg 1,600 2,000 2,500 1,000 1,200 1,500 Vải phin trắng 0,8 m m 1,600 2,000 2,500 1,000 1,200 1,500 Giẻ lau kg 1,600 2,000 2,500 1,000 1,200 1,500 Giấy nhám số 0 tờ 1,600 2,000 2,500 1,000 1,200 1,500 Băng dính cách điện cuộn 1,600 2,000 2,500 1,000 1,200 1,500 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x6,0 mm 2 m 3,300 3,700 4,148 2,000 2,500 3,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 7,000 7,700 8,470 5,000 5,500 6,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 35,913 37,333 39,080 21,373 22,253 23,123 Công nhân 6,0/7 công 23,060 23,943 25,130 17,003 17,873 18,753 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,833 0,875 0,917 0,521 0,542 0,563 Họp bộ đo tgδ ca 1,167 1,208 1,250 0,938 0,958 0,979 Máy đo tỷ số biến ca 0,729 0,792 0,854 0,438 0,500 0,563 Máy chụp sóng ca 0,688 0,750 0,792 0,438 0,500 0,563 Máy đo điện trở một chiều ca 0,458 0,500 0,542 0,458 0,500 0,542 Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng ca 0,625 0,646 0,667 0,438 0,458 0,479 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 1,142 1,208 1,271 0,775 0,829 0,883 Hợp bộ đo lường ca 0,833 0,875 0,917 0,521 0,542 0,563 Mã hiệu: EA.213 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: 3.1 - Trường hợp chỉ thí nghiệm bộ điều áp dưới tải trên máy biến áp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,20. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm thêm ngắn mạch ở điện áp thấp, sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,10. 3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng: a) EA.33000 Đo đáp ứng tần số quét - SFRA. b) EA.43000 Đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn - DFR. c) EA.53000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao. d) EA.61300 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp. e) EA.72300 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp. f) EA.81300 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp. g) EA.91300 Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp. h) EA.101300 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở điện áp định mức máy biến áp. i) EA.111300 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp. k) EA.131300 Thí nghiệm xung sét máy biến áp. EA.22000 Thí nghiệm máy biến áp lực - U ≤ 35 kV EA.22100 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ. - Đo tgδ và điện dung các cuộn dây, sứ đầu vào máy biến áp. - Xác định tổ đấu dây và cực tính của máy biến áp. - Đo tỉ số biến tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp. - Thí nghiệm đo tổn hao không tải định mức máy biến áp. - Đo điện trở một chiều tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp. - Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 2,000 2,400 2,880 1,085 1,194 Cồn công nghiệp kg 0,450 0,540 0,648 0,271 0,298 Vải phin trắng 0,8 m m 0,450 0,540 0,648 0,271 0,298 Ống gen cách điện m 5,000 6,000 7,200 2,000 2,200 Giấy nhám số 0 tờ 0,450 0,500 0,600 0,271 0,302 Băng dính cách điện cuộn 0,900 1,000 1,200 0,543 0,603 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 1,800 2,000 2,400 1,085 1,206 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 4,000 4,800 5,760 0,300 0,330 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,080 5,500 5,920 3,210 3,540 Công nhân 5,0/7 công 2,100 2,310 5,040 1,230 1,400 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,177 0,198 0,219 0,125 0,167 Hợp bộ đo tgδ ca - - - - - Máy đo tỷ số biến ca 0,354 0,396 0,438 0,167 0,208 Máy đo điện trở một chiều ca 0,177 0,198 0,219 0,083 0,104 Hợp bộ đo lường ca 0,229 0,250 0,271 0,125 0,104 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,229 0,250 0,271 0,125 0,146 Mã hiệu: EA.221 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1- Bảng mức trên xác định cho máy biến áp KHÔNG có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm máy biến áp có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,20. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha ≤ 35 kV có 2 cuộn dây; Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,10. 3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng: a) EA.62100 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp. b) EA.72100 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp. c) EA.82100 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp. d) EA.102100 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại điện áp định mức máy biến áp. e) EA.112100 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp. f) EA.132100 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực. g) EA.141000 Thí nghiệm độ tăng nhiệt máy biến áp. EA.22200 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 3 ÷ 15 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ. - Xác định tổ đấu dây và cực tính của máy biến áp. - Đo tỉ số biến tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp. - Thí nghiệm đo tổn hao không tải định mức máy biến áp. - Đo điện trở một chiều tại các nấc phân áp của các cuộn dây máy biến áp. - Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 1,620 1,944 2,333 0,977 1,172 Cồn công nghiệp kg 0,360 0,432 0,518 0,217 0,260 Vải phin trắng 0,8 m m 0,360 0,432 0,518 0,217 0,260 Ống gen cách điện m 3,000 3,600 4,320 2,000 2,400 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Băng dính cách điện cuộn 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 3,000 3,600 4,320 2,000 2,400 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 3,000 3,600 4,320 2,000 2,400 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,920 4,230 4,580 2,350 2,730 Công nhân 5,0/7 công 1,650 1,800 3,960 0,900 1,080 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,146 0,156 0,167 0,083 0,125 Máy đo tỷ số biến ca 0,292 0,323 0,354 0,125 0,188 Máy đo điện trở một chiều cuộn dây ca 0,146 0,156 0,167 0,083 0,125 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 15 kV) ca 0,177 0,198 0,219 0,104 0,125 Hợp bộ đo lường ca 0,177 0,198 0,219 0,104 0,125 Mã hiệu: EA.222 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1- Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha, 2 cuộn dây KHÔNG tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, trong trường hợp thí nghiệm máy biến áp tự động điều áp dưới tải, bảng định mức được nhân hệ số 1,2. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,10. 3.3 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng: a) EA.62100 Đo phóng điện cục bộ online máy biến áp. b) EA.72100 Đo phóng điện cục bộ offline máy biến áp. c) EA.82100 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp. d) EA.102100 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại điện áp định mức máy biến áp. e) EA.112100 Thí nghiệm cảm ứng máy biến áp. f) EA.132100 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực. g) EA.141000 Thí nghiệm độ tăng nhiệt máy biến áp. EA.30000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG TẦN SỐ QUÉT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66 ÷ 500 KV (SFRA - Sweep Frequency Response Analysis) EA.31000 Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét cho máy biến áp lực- U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ, vệ sinh các sứ của máy biến áp. - Khử từ dư trong máy biến áp. - Kiểm tra cân bằng từ trong máy biến áp. - Hiệu chuẩn thiết bị đo, dây đo. - Phép đo không tải các cuộn dây HV, MV, LV. - Phép đo ngắn mạch các cuộn dây HV, MV, LV. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 6,000 8,400 11,760 16,460 Cồn công nghiệp kg 2,000 2,800 3,920 5,488 Vải phin trắng 0,8 m m 2,000 2,800 3,920 5,488 Ống gen cách điện m 6,000 8,400 11,760 16,464 Giấy nhám số 0 tờ 2,000 2,800 3,920 5,488 Băng dính cách điện cuộn 1,000 1,400 1,960 2,744 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 18,773 19,397 20,207 20,958 Công nhân 5,0/7 công 7,273 7,897 8,707 9,458 Máy thi công Máy khử từ dư ca 1,938 2,125 2,396 2,625 Máy đo đáp ứng tần số quét ca 1,938 2,125 2,438 2,688 Máy tính ca 2,344 2,438 2,594 2,719 Mã hiệu: EA.310 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,80. 3.3 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60. EA.32000 Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ, vệ sinh các sứ của máy biến áp. - Khử từ dư trong máy biến áp. - Kiểm tra cân bằng từ trong máy biến áp. - Hiệu chuẩn thiết bị đo, dây đo. - Phép đo không tải các cuộn dây HV, MV, LV. - Phép đo ngắn mạch các cuộn dây HV, MV, LV. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 10,000 14,000 19,600 5,000 7,000 Cồn công nghiệp kg 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 Vải phin trắng 0,8 m m 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 Ống gen cách điện m 12,000 16,800 23,520 6,000 8,400 Giấy nhám số 0 tờ 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 Băng dính cách điện cuộn 2,000 2,800 3,920 1,000 1,400 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 20,520 21,288 21,955 11,790 12,380 Công nhân 6,0/7 công 9,080 9,788 10,455 4,040 4,880 Máy thi công Máy khử từ dư ca 2,229 2,417 2,604 0,750 0,938 Máy đo đáp ứng tần số quét ca 2,250 2,438 2,625 0,813 1,000 Máy tính 2,625 2,719 2,813 0,906 1,000 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 2,104 2,333 2,542 0,604 0,813 Mã hiệu: EA.320 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60. EA.33000 Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ, vệ sinh các sứ của máy biến áp. - Khử từ dư trong máy biến áp. - Kiểm tra cân bằng từ trong máy biến áp. - Hiệu chuẩn thiết bị đo, dây đo. - Phép đo không tải các cuộn dây HV, MV, LV. - Phép đo ngắn mạch các cuộn dây HV, MV, LV. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 S < 150 150 < S < 300 S ≥ 300 Vật liệu Điện năng kWh 15,000 21,000 29,400 7,500 10,500 14,700 Cồn công nghiệp kg 6,000 8,400 11,760 3,000 4,200 5,880 Vải phin trắng 0,8 m m 6,000 8,400 11,760 3,000 4,200 5,880 Ống gen cách điện m 18,000 25,200 35,280 9,000 12,600 17,640 Giấy nhám số 0 tờ 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Băng dính cách điện cuộn 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 2,940 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 22,588 23,958 24,792 13,210 13,960 14,750 Công nhân 6,0/7 công 17,438 19,438 19,938 9,565 9,685 10,875 Máy thi công Máy khử từ dư ca 2,708 2,896 3,083 1,042 1,229 1,417 Máy đo đáp ứng tần số quét ca 2,750 2,938 3,125 1,125 1,313 1,500 Máy tính ca 2,875 2,969 3,063 1,063 1,156 1,250 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 2,833 3,146 3,396 0,979 1,229 1,479 Mã hiệu: EA.330 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60. EA.40000 THÍ NGHIỆM ĐO HÀM LƯỢNG ẨM TRONG CÁCH ĐIỆN RẮN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66 ÷ 500 KV (DFR - Dielectric Frequency Response) EA.41000 Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài và vệ sinh toàn bộ bề mặt sứ cách điện máy biến áp. - Đo cách điện của máy biến áp bằng máy đo ẩm cách điện rắn. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây HV - UST&GST. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây MV - UST&GST. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây LV - UST&GST. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 3,000 3,600 4,320 5,184 Vải phin trắng 0,8 m m 0,200 0,240 0,288 0,346 Giấy nhám số 0 tờ 0,200 0,240 0,288 0,346 Băng dính cách điện cuộn 0,200 0,240 0,288 0,346 Cồn công nghiệp kg 0,300 0,360 0,432 0,518 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 2,000 2,400 2,880 3,456 Dây đồng trần 1x6 mm 2 m 2,000 2,400 2,880 3,456 Nhân công Kỹ sư bậc 6,0/8 công 6,840 7,190 7,660 8,500 Công nhân 5,0/7 công 6,440 7,130 8,060 8,750 Máy thi công Hộp bộ đo ẩm cách điện rắn ca 2,250 2,594 3,063 3,406 Máy tính ca 3,875 4,188 4,625 5,438 Mã hiệu: EA.410 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm cho máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, sử dụng bằng mức nhân hệ số 0,80. 3.2 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60. EA-42000 Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài và vệ sinh toàn bộ bề mặt sử cách điện máy biến áp. - Đo cách điện của máy biến áp bằng máy đo ẩm cách điện rắn. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây HV - UST&GST. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây MV - UST&GST. - Đo, phân tích và đánh giá hàm Lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây LV - UST&GST. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 5,000 6,000 7,200 4,000 4,800 Vải phin trắng 0,8 m m 0,500 0,600 0,720 0,500 0,600 Giấy nhám số 0 tờ 0,500 0,600 0,720 0,500 0,600 Băng dính cách điện cuộn 1,000 1,200 1,440 0,500 0,600 Cồn công nghiệp kg 0,500 0,600 0,720 0,500 0,600 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 3,000 3,600 4,320 2,000 2,400 Dây đồng trần 1x6 mm 2 m 5,000 6,000 7,200 3,000 3,600 Nhân công Kỹ sư bậc 6,0/8 công 7,910 8,220 8,530 7,030 7,280 Công nhân 5,0/7 công 8,560 9,190 9,810 6,810 7,310 Máy thi công Hợp bộ đo ẩm cách điện rắn ca 3,313 3,625 3,938 2,438 2,688 Máy tính ca 4,813 5,063 5,313 4,063 4,313 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 1,844 2,031 2,219 1,344 1,469 Mã hiệu: EA.420 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Đối vái kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60. EA.43000 Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài và vệ sinh toàn bộ bề mặt sứ cách điện máy biến áp. - Đo cách điện của máy biến áp bằng máy đo ẩm cách điện rắn. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây HV - UST&GST. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây MV - UST&GST. - Đo, phân tích và đánh giá hàm lượng ẩm cách điện rắn cuộn dây LV - UST&GST. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S≤150 150<S<300 S≥300 S≤150 150<S<300 S≥300 Vật liệu Điện năng kWh 6,000 7,200 8,640 4,000 4,800 5,760 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 1,200 1,440 0,700 0,840 1,008 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 1,200 1,440 0,700 0,840 1,008 Băng dính cách diện cuộn 1,500 1,800 2,160 0,800 0,960 1,152 Cồn công nghiệp kg 1,200 1,440 1,728 0,500 0,600 0,720 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 3,000 3,600 4,320 2,000 2,400 2,880 Dây đồng trần 1x6 mm 2 m 6,000 7,200 8,640 4,000 4,800 5,760 Nhân công Kỹ sư bậc 6,0/8 công 16,060 16,690 17,310 7,280 7,560 7,840 Công nhân 5,0/7 công 8,810 9,440 10,060 7,310 7,880 8,440 Máy thi công Hộp bộ đo ẩm cách điện rắn ca 3,438 3,750 4,063 2,688 2,969 3,250 Máy tính ca 4,875 5,125 5,375 4,313 4,563 4,813 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 3,313 3,625 3,938 2,563 2,844 3,125 Mã hiệu: EA.430 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,60. EA.50000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.51000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ các cuộn dây máy biến áp. - Đo điện dung các cuộn dây máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh giá trị điện cảm của từng kháng để đạt giá trị cộng hưởng khi thử cho từng cuộn dây máy biến áp. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Tính toán thông số bảo vệ, cài đặt và thử bảo vệ. - Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp cho từng cuộn dây máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 41,181 42,417 43,689 45,000 Vải phin trắng 0,8 m m 4,576 4,713 4,854 5,000 Cồn công nghiệp kg 2,745 2,828 2,913 3,000 Giấy nhám số 0 tờ 2,745 2,828 2,913 3,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 9,151 9,426 9,709 10,000 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 18,303 18,852 19,417 20,000 Ống gen cách điện m 45,757 47,130 48,544 50,000 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 28,625 29,375 30,125 30,875 Công nhân 5,0/7 công 18,625 19,375 20,125 20,875 Máy thi công Hợp bộ đo tgδ ca 0,344 0,375 0,406 0,438 Mê gôm mét ca 0,250 0313 0 375 0,438 Hợp bộ đo điện cảm, điện dung ca 0,625 0,656 0,688 0,719 Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 110 kV) ca 3,281 3,469 3,656 3,844 Bộ đàm ca 0,375 0,375 0,375 0,375 Mã hiệu: EA.510 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức xác định cho máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây, với máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80. 3.2 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,60. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời với công tác thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.30010. EA.52000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ các cuộn dây máy biến áp. - Đo điện dung các cuộn dây máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh giá trị điện cảm của từng kháng để đạt giá trị cộng hưởng khi thử cho từng cuộn dây máy biến áp. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Tính toán thông số bảo vệ, cài đặt và thử bảo vệ. - Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp cho từng cuộn dây máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 65,982 67,961 70,000 21,994 23,333 Vải phin trắng 0,8 m m 6,598 6,796 7,000 2,199 2,859 Cồn công nghiệp kg 4,713 4,854 5,000 1,571 2,042 Giấy nhám số 0 tờ 4,713 4,854 5,000 1,571 2,042 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 14,139 14,563 15,000 14,139 15,000 Dây đồng trần 1 x6,0 mm 2 m 28,278 29,126 30,000 9,426 10,000 Ống gen cách điện m 70,695 72,816 75,000 70,695 75,000 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 39,875 40,813 41,750 21,813 22,563 Công nhân 5,0/7 công 29,000 29,938 30,875 14,688 15,438 Máy thi công Hợp bộ đo tgδ ca 0,563 0,594 0,625 0,375 0,438 Mê gôm mét ca 0,563 0,625 0,688 0,375 0,438 Hợp bộ đo điện cảm, điện dung ca 0,719 0,750 0,781 0,375 0,438 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 4,625 4,813 5,000 3,688 3,938 Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca 4,313 4,500 4,688 3,375 3,625 Bộ đàm ca 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 Mã hiệu: EA.520 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,60. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời với công tác thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.30020. EA.53000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm, - Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy biến áp. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ các cuộn dây máy biến áp. - Đo điện dung các cuộn dây máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh giá trị điện cảm của từng kháng để đạt giá trị cộng hưởng khi thử cho từng cuộn dây máy biến áp. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Tính toán thông số bảo vệ, cài đặt và thử bảo vệ. - Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp cho từng cuộn dây máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 Vật liệu Điện năng kWh 84,834 87,379 90,000 28,278 29,126 30,000 Vải phin trắng 0,8 m m 9,426 9,709 10,000 3,142 3,236 3,333 Cồn công nghiệp kg 7,541 7,767 8,000 2,514 2,589 2,667 Giấy nhám số 0 tờ 7,541 7,767 8,000 2,514 2,589 2,667 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 18,852 19,417 20,000 18,852 19,417 20,000 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 37,704 38,835 40,000 12,568 12,945 13,333 Ống gen cách điện m 94,260 97,087 100,000 94,260 97,087 100,000 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 cống 52,750 53,875 55,000 29,583 30,333 31,083 Công nhân 5,0/7 công 40,500 41,625 42,750 22,083 22,833 23,583 Máy thi công Hợp bộ đo tgδ ca 0,938 0,969 1,000 0,594 0,625 0,656 Mê gôm mét ca 0,750 0,813 0,875 0,500 0,563 0,625 Hợp bộ đo điện cảm, điện dung ca 0,813 0,844 0,875 0,469 0,500 0,531 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 5,625 5,813 6,000 4,396 4,583 4,771 Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 500 kV) ca 5,250 5,438 5,625 4,021 4,208 4,396 Bộ đàm ca 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 Mã hiệu: EA.530 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với kháng dầu cùng công suất, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,60. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời với công tác thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.30030. EA.60000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC TRONG TRƯỜNG HỢP MÁY BIẾN ÁP LỰC ĐANG VẬN HÀNH (PD ON-LINE - Partial Discharge On-line) EA.61000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV EA.61100 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến. - Kết nối sơ đồ thí nghiệm. - Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm. - Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm. - Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 6,000 8,400 11,760 16,464 Cồn công nghiệp kg 2,000 2,800 3,920 5,488 Vải phin trắng 0,8 m m 2,000 2,800 3,920 5,488 Ống gen cách điện m 5,000 7,000 9,800 13,720 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 1,400 1,960 2,744 Băng dính cách điện cuộn 2,000 2,800 3,920 5,488 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 21,880 22,710 23,500 24,290 Công nhân 6,0/7 công 10,880 11,710 12,500 13,290 Máy thi công Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 1,563 1,896 2,188 2,479 Máy đo phóng điện cầm tay ca 0,188 0,208 0,250 0,292 Máy tính ca 6,375 6,729 7,063 7,396 Mã hiệu: EA.611 10 20 30 40 3. Ghi chú: - Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất. EA.61200 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến. - Kết nối sơ đồ thí nghiệm. - Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm. - Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm. - Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 10,000 14,000 19,600 5,000 7,000 Cồn công nghiệp kg 4,000 6,000 9,000 2,000 3,000 Vải phin trắng 0,8 m m 4,000 6,000 9,000 2,000 3,000 Ống gen cách điện m 12,000 18,000 27,000 6,000 9,000 Giấy nhám số 0 tờ 2,000 3,000 4,500 1,000 1,500 Băng dính cách điện cuộn 3,000 4,500 6,750 1,500 2,250 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1 x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 34,060 35,250 36,440 17,940 18,630 Công nhân 6,0/7 công 17,560 18,750 19,940 13,410 14,440 Máy thi công Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 1,771 2,063 2,354 1,063 1,313 Máy đo phóng điện cầm tay ca 0,458 0,542 0,625 0,313 0,375 Máy tính ca 6,729 7,063 7,396 4,719 5,000 Mã hiệu: EA.612 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất. EA.61300 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến. - Kết nối sơ đồ thí nghiệm. - Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm. - Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm. - Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S≤150 150<S<300 S≥300 S=<150 150<S<300 S≥300 Vật liệu Điện năng kWh 15,000 21,000 29,400 7,500 10,500 14,700 Cồn công nghiệp kg 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Vải phin trắng 0,8 m m 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Ống gen cách diện m 17,000 23,800 33,320 8,500 11,900 16,660 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 2,940 Băng dính cách điện cuộn 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 3,920 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 37,130 38,130 39,130 21,750 22,210 22,670 Công nhân 6,0/7 công 20,630 21,630 22,630 16,130 16,810 17,500 Máy thi công Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 2,333 2,563 2,792 1,604 1,771 1,938 Máy đo phóng điện cầm tay ca 0,625 0,708 0,792 0,313 0,354 0,396 Máy tính ca 8,375 8,708 9,042 6,875 7,104 7,333 Mã hiệu: EA.613 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: - Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất. EA.62000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV EA.62100 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo đạc kích thước, tính toán các vị trí để đặt các cảm biến. - Kết nối sơ đồ thí nghiệm. - Kiểm tra tổng thể các tín hiệu phóng điện và tín hiệu nhiễu xung quanh đối tượng thí nghiệm. - Ghi nhận nhiễu nền, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện của sơ đồ thí nghiệm. - Ghi nhận tín hiệu phóng điện bằng các loại cảm biến. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 Cồn công nghiệp kg 0,450 0,540 0,648 0,271 0,298 Vải phin trắng 0,8 m m 0,450 0,540 0,648 0,271 0,298 Ống gen cách điện m 5,000 6,000 7,200 2,000 2,200 Giấy nhám số 0 tờ 0,500 0,600 0,720 1,000 1,000 Băng dính cách điện cuộn 1,000 1,200 1,440 1,000 1,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 4,000 4,800 5,760 2,000 2,200 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 4,000 4,800 5,760 2,000 2,200 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 4,040 4,630 5,210 1,440 1,530 Công nhân 6,0/7 công 1,500 1,690 1,880 2,500 2,690 Máy thi công Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 0,115 0,146 0,177 0,115 0,146 Máy đo phóng điện cầm tay ca 0,115 0,125 0,135 0,094 0,104 Máy tính ca 0,885 1,052 1,219 0,458 0,500 Mã hiệu: EA.621 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: Bảng định mức trên xác định cho kháng dầu cùng công suất. EA.70000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC TRONG TRƯỜNG HỢP MÁY BIẾN ÁP LỰC ĐÃ DỪNG VẬN HÀNH VÀ TÁCH RỜI LƯỚI ĐIỆN (PD OFF-LINE - Partial Discharge Off-line) EA.71000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực -U 66 ÷ 500 kV EA.71100 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực -U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Lắp đặt các cảm biến. Hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền. - Đặt điện áp cảm ứng cho từng pha máy biến áp, đồng thời thu nhận tín hiệu phóng điện cục bộ tại các mức điện áp quy định. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 300,000 420,000 588,000 823,200 Cồn công nghiệp kg 3,000 4,200 5,880 8,232 Vải phin trắng 0,8 m m 3,000 4,200 5,880 8,232 Ống gen cách điện m 10,000 14,000 19,600 27,440 Giấy nhám số 0 tờ 2,000 2,800 3,920 5,488 Băng dính cách điện cuộn 2,000 2,800 3,920 5,488 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 27,500 29,130 31,000 32,880 Công nhân 6,0/7 công 15,500 17,130 19,000 20,880 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,313 0,375 0,438 0,500 Hợp bộ đo tgδ ca 0,313 0,375 0,438 0,500 Họp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 110kV) ca 2,063 2,313 2,625 2,938 Máy tính ca 2,938 3,000 3,063 3,125 Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 0,438 0,500 0,563 0,625 MÃ hiệu: EA.711 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50010. EA.71200 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Lắp đặt các cảm biến. Hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền. - Đặt điện áp cảm ứng cho từng pha máy biến áp, đồng thời thu nhận tín hiệu phóng điện cục bộ tại các mức điện áp quy định. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 350,000 490,000 686,000 175,000 245,000 Cồn công nghiệp kg 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 Vải phin trắng 0,8 m m 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 Ống gen cách điện m 15.000 21,000 29,400 7,500 10,500 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC -4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 Băng dính cách điện cuộn 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 51,000 54,190 57,750 28,880 31,000 Công nhân 6,0/7 công 31,500 34,690 38,250 15,880 18,000 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,625 0,688 0,750 0,375 0,500 Hợp bộ đo tgδ ca 0,625 0,688 0,750 0,375 0,500 Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca 2,688 3,063 3,500 2,125 2,375 Máy tính ca 3,375 3,438 3,500 3,313 3,375 Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 0,625 0,688 0,750 0,563 0,625 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 2,688 2,875 3,063 1,938 2,250 Mã hiệu: EA.712 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50020. EA-71300 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Lắp đặt các cảm biến; Hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền. - Đặt điện áp cảm ứng cho từng pha máy biến áp, đồng thời thu nhận tín hiệu phóng điện cục bộ tại các mức điện áp quy định. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 Vật liệu Điện năng kWh 400,000 560,000 784,000 200,000 280,000 392,000 Cồn công nghiệp kg 6,000 8,400 11,760 3,000 4,200 5,880 Vải phin trắng 0,8 m m 6,000 8,400 11,760 3,000 4,200 5,880 Ống gen cách điện m 20,000 28,000 39,200 10,000 14,000 19,600 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Giấy nhám số 0 tờ 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 3,920 Băng dính cách điện cuộn 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 3,920 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 cồng 71,500 76,500 80,500 38,440 40,470 42,500 Công nhân 6,0/7 công 43,500 48,500 52,500 20,940 22,970 25,000 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,625 0,688 0,750 0,375 0,438 0,500 Hợp bộ đo tgδ ca 0,625 0,688 0,750 0,313 0,375 0,438 Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 500 kV) ca 2,750 3,188 3,500 2,313 2,563 2,813 Máy tính ca 3,625 3,688 3,750 3,563 3,625 3,688 Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 0,625 0,688 0,750 0,563 0,625 0,688 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 2,750 2,938 3,125 1,938 2,125 2,333 Mã hiệu: EA.713 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: 3.1 - Trường hợp thí nghiệm đồng thời thí nghiệm máy biến áp lực, sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50030. EA.72000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực- U ≤ 35 kV EA.72100 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng kết hợp đo phóng điện cục bộ PD Off-line máy biến áp lực- U ≤ 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài và hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Đo điện dung các cuộn dây. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây máy biến áp. - Lắp đặt các cảm biến, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, điện áp, ghi nhân giá trị nhiễu nền. - Thí nghiệm điện áp cảm ứng tần số tăng cao và đo phóng điện cục bộ. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 40,000 56,00 78,400 20,000 28,000 Cồn công nghiệp kg 0,450 0,540 0,648 0,271 0,298 Vải phin trắng 0,8 m m 0,450 0,540 0,648 0,271 0,298 Ống gen cách điện m 5,000 6,000 7,200 2,000 2,200 Giấy nhám số 0 tờ 0,500 0,600 0,720 1,000 1,000 Băng dính cách điện cuộn 1,000 1,200 1,440 1,000 1,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 4,000 4,800 5,760 2,000 2,200 Dây đồng trần 1x6 mm 2 m 4,000 4,800 5,760 2,000 2,200 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 3.630 3,710 3,920 3,310 3,460 Công nhân 6,0/7 công 1,750 2,750 4,080 1,440 1,580 Ca máy Mê gôm mét ca 0,063 0,083 0,104 0,063 0,083 Hợp bộ đo tgδ ca 0,063 0,083 0,104 0,063 0,083 Hợp bộ thử nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,438 0,438 0,500 0,281 0,313 Máy tính ca 0,688 0,688 0,688 0,563 0,563 Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 0,188 0,188 0,188 0,063 0,063 Mã hiệu: EA.721 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0. EA.80000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.81000 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV EA.81100 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro. - Hiệu chỉnh thiết bị đo. - Đo độ ồn nền ban đầu. - Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải. - Đo độ ồn ở chế độ không tải, các thiết bị làm mát hoạt động. - Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Pin AA đôi 6,000 6,000 6,000 6,000 Sơn xịt đánh dấu (300 ml) hộp 0,500 0,550 0,605 0,666 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,940 4,310 4,690 5,060 Công nhân 5,0/7 công 4,380 5,130 5,880 6,630 Máy thi công Máy đo độ ồn cầm tay ca 1,188 1,500 1,813 2,125 Mã hiệu: EA.811 10 20 30 40 EA.81200 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro. - Hiệu chỉnh thiết bị đo. - Đo độ ồn nền ban đầu. - Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải. - Đo độ ồn ở chế độ không tải, các thiết bị làm mát hoạt động. - Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Pin AA đôi 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Sơn xịt đánh dấu (300 ml) hộp 0,700 0,770 0,847 0,500 0,550 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 9,880 10,630 11,380 4,440 4,810 Công nhân 5,0/7 công 6,380 7,130 7,880 5,380 6,130 Máy thi công Máy đo độ ồn cầm tay ca 2,125 2,438 2,750 1,688 2,000 Mã hiệu: EA.812 10 20 30 40 50 EA.81300 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc; - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro. - Hiệu chỉnh thiết bị đo. - Đo độ ồn nền ban đầu. - Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải. - Đo độ ồn ở chế độ không tải, các thiết bị làm mát hoạt động. - Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 Vật liệu Pin AA đôi 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Sơn xịt đánh dấu (300 ml) hộp 1,000 1,100 1,210 0,600 0,660 0,726 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 10,130 10,880 11,630 8,880 9,630 10,500 Công nhân 5,0/7 công 9,940 11,060 12,190 5,380 6,130 7,000 Máy thi công Máy đo độ ồn cầm tay ca 2,250 2,563 2,875 1,688 2,000 2,313 Mã hiệu: EA.813 10 20 30 40 50 60 EA.82000 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kv EA.82100 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt micro. - Hiệu chỉnh thiết bị đo. - Đo độ ồn nền ban đầu. - Đo độ ồn khi máy biến áp ở chế độ không tải. - Đo độ ồn ở chế độ ngắn mạch. - Đo độ ồn nền sau khi kết thúc đo độ ồn máy biến áp. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Thanh cái đồng ngắn mạch dày 10 mm kg 0,200 0,400 0,600 0,100 0,200 Cáp mềm Cu/PVC- 1x35 mm 2 m 0,400 0,600 0,800 0,200 0,400 Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Pin AA đôi 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,083 1,542 2,188 0,310 0,420 Công nhân 5,0/7 công 0,771 1,188 2,688 0,250 0,330 Máy thi công Hợp bộ thử nghiệm máy biến áp phân phối ca 0,219 0,344 0,531 0,125 0,188 Máy đo độ ồn cầm tay ca 0,260 0,344 0,490 0,146 0,177 Mã hiệu: EA.821 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0. EA.90000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ KÍN MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.91000 Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV EA.91100 Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra và lắp đặt thiết bị thí nghiệm, kết nối các đường ống dẫn khí vào máy biến áp. - Nạp khi Nitơ vào máy biến áp. - Thực hiện kiểm tra độ kín cho máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Giẻ lau kg 5,000 7,500 11,250 16,875 Ống nối nhựa dẫn khí (đường kính 12x8 mm) m 0,200 0,300 0,450 0,675 Bình khí Nitơ (Khối lượng 7kg; P≥150 bar) bình 1,000 1,200 1,320 1,452 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 5,000 5,090 5,190 5,280 Công nhân 4,0/7 công 4,560 4,660 4,750 4,840 Máy thi công Bộ đồng hồ áp lực ca 4,500 4,594 4,688 4,781 Mã hiệu: EA.911 10 20 30 40 EA.91200 Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra và lắp đặt thiết bị thí nghiệm, kết nối các đường ống dẫn khí vào máy biến áp. - Nạp khí Nitơ vào máy biến áp. - Thực hiện kiểm tra độ kín cho máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S ≤ 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Giẻ lau kg 7,000 10,500 15,750 23,625 35,438 Ống nối nhựa dẫn khí (đường kính 12x8 mm) m 0,300 0,450 0,675 1,013 1,519 Bình khí Nitơ (Khối lượng 7kg; P≥ 150 bar) bình 1,200 1,440 1,584 1,000 1,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 5,410 5,560 5,720 4,880 5,000 Công nhân 4,0/7 công 4,970 5,130 5,280 4,440 4,560 Máy thi công Bộ đồng hồ áp lực ca 4,906 5,063 5,219 4,375 4,500 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 0,950 0,994 1,038 0,850 0,894 Mã hiệu: EA.912 10 20 30 40 50 EA.91300 Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra và lắp đặt thiết bị thí nghiệm, kết nối các đường ống dẫn khí vào máy biến áp. - Nạp khí Nitơ vào máy biến áp. - Thực hiện kiểm tra độ kín cho máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S≤150 150<S<300 S≥300 S≤150 150<S<300 S≥300 Vật liệu Giẻ lau kg 7,000 10,500 15,750 5,000 7,500 11,250 Ống nối nhựa dẫn khí (đường kính 12x8 mm) m 0,300 0,450 0,675 0,300 0,450 0,675 Bình khí Nitơ (Khối lượng 7kg; P≥150 bar) bình 1,500 1,800 1,980 1,200 1,320 1,452 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 5,810 6,000 6,190 5,280 5,470 5,660 Công nhân 4,0/7 công 5,380 5,560 5,750 4,840 5,030 5,220 Máy thi công Bộ đồng hồ đo áp lực ca 5,313 5,500 5.688 4,781 4,969 5,156 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 1,058 1,101 1,145 0,945 0,989 1,033 Mã hiệu: EA.913 10 20 30 40 50 60 EA.100000 THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH TẠI ĐỊNH MỨC CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.101000 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV EA.101100 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm. - Đo điện dung, điện cảm các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện dung bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Thực hiện đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp cần thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 50,000 70,000 98,000 137,200 Cồn công nghiệp kg 2,000 2,200 2,420 2,662 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 1,400 1,960 2,744 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 3,600 4,320 5,184 Ống gen cách điện m 60,000 84,000 117,600 164,640 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 7,000 9,800 13,720 Dây đồng trần 1x6 mm 2 m 10,000 14,000 19,600 27,440 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 15,000 15,917 16,833 17,750 Công nhân 5,0/7 công 9,500 10,417 11,333 12,250 Máy thi công Hợp bộ đo tgδ ca 0,250 0,313 0,375 0,438 Mê gôm mét ca 0,250 0,313 0,375 0,438 Hợp bộ thí nghiệm đo tổn hao máy biến áp (cho cấp điện áp đến 110 kV) ca 1,500 1,708 1,917 2,125 Mã hiệu: EA.1011 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm do tổn hao không tải ở chế độ định mức máy biến áp lực; 3.2 - Trường hợp thí nghiệm đo tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 2,0; cho máy biến áp lực 3 pha 2 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,60; 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm đo tổn hao không tải, ngắn mạch định mức cho máy biến áp, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.40010. EA.101200 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm. - Đo điện dung, điện cảm các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện dung bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Thực hiện đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp cần thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 150,000 210,000 294,000 75,000 105,000 Cồn công nghiệp kg 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 Vải phin trắng 0,8 m m 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 Ống gen cách điện m 80,000 112,000 156,800 40,000 56,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 7,500 10,500 14,700 3,750 5,250 Dây đồng trần 1 x6,0 mm 2 m 15,000 21,000 29,400 7,500 10,500 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 28,500 29,063 31,125 15,708 16,583 Công nhân 5,0/7 công 21,750 22,313 24,375 11,208 12,083 Máy thi công Hợp bộ đo tgδ ca 0,438 0,500 0,625 0,225 0,313 Mê gôm mét ca 0,438 0,500 0,625 0,225 0,313 Hợp bộ thí nghiệm đo tổn hao máy biến áp (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca 1,875 1,948 2,271 1,219 1,417 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 1,656 1,792 2,052 1,208 1,344 Mã hiệu: EA.1012 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1- Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm đo tổn hao không tải ở chế độ định mức máy biến áp lực. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm đo tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 2,0; cho máy biến áp lực 3 pha 2 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,60. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm đo tổn hao không tải, ngắn mạch định mức cho máy biến áp, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.40020. EA. 101300 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm. - Đo điện dung, điện cảm các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị diện dung bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Thực hiện đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp cần thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 S ≤ 150 150 < S < 300 S ≥ 300 Vật liệu Điện năng kWh 600,000 840,000 1176,000 300,000 420,000 588,000 Cồn công nghiệp kg 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 2,940 Vải phin trắng 0,8 m m 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Giấy nhám số 0 tờ 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Ống gen cách điện m 100,000 140,000 196,000 50,000 70,000 98,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 7,500 10,500 14,700 3,750 5,250 7,350 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 15,000 21,000 29,400 7,500 10,500 14,700 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 43,083 45,833 48,583 22,552 23,646 24,740 Công nhân 5,0/7 công 34,083 36,833 39,583 17,177 18,271 19,365 Máy thi công Hợp bộ đo tgδ ca 0,625 0,750 0,875 0,313 0,375 0,438 Mê gôm mét ca 0,625 0,750 0,875 0,313 0,375 0,438 Hợp bộ thí nghiệm do tổn hao máy biến áp (cho cấp điện áp đến 500 kV) ca 2,406 2,729 3,052 1,698 1,896 2,094 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 2,125 2,385 2,646 1,458 1,594 1,729 Mã hiệu: EA.1013 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm đo tổn hao không tải ở chế độ định mức máy biến áp lực. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm đo tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha 3 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 2,0; cho máy biến áp lực 3 pha 2 cuộn dây thì sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,60. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm đo tổn hao không tải, ngắn mạch định mức cho máy biến áp, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.40030. EA. 102000 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV EA. 102100 Thí nghiệm tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch tại định mức cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm. - Khử từ dư máy biến áp cần thử nghiệm. - Đo điện trở một chiều các cuộn dây của máy biến áp, đo các thông số nhiệt độ. - Đo tổn hao không tải. - Đo tổn hao ngắn mạch. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 9,500 14,250 21,375 4,200 6,300 Thanh cái đồng ngắn mạch dày 10mm kg 0,200 0,400 0,600 0,100 0,200 Cáp mềm Cu/PVC-1x35 mm 2 m 0,400 0,600 0,800 0,200 0,400 Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-3x25 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Dây điện Cu/PVC/PVC -2x6 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,810 2,590 3,280 0,530 0,570 Công nhân 5,0/7 công 1,530 2,060 3,580 0,440 0,460 Máy thi công Máy đo điện trở một chiều ca 0,229 0,313 0,427 0,219 0,240 Máy tính ca 0,198 0,250 0,333 0,094 0,094 Hợp bộ thử nghiệm máy biến áp phân phối (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,385 0,500 0,677 0,281 0,302 Thiết bị giám sát nhiệt độ ca 0,385 0,500 0,677 0,281 0,302 Mã hiệu: EA.1021 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm. Trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0. EA.110000 THÍ NGHIỆM CHỊU ĐỰNG ĐIỆN CẢM ỨNG MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.111000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV EA.111100 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Thực hiện thí nghiệm cảm ứng cho từng pha máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 200,000 280,000 392,000 548,800 Cồn công nghiệp kg 2,000 2,800 3,920 5,488 Vải phin trắng 0,8 m m 3,000 4,200 5,880 8,232 Ống gen cách điện m 20,000 30,000 40,000 50,000 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 4,200 5,880 8,232 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 7,000 9,800 13,720 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 10,000 14,000 19,600 27,440 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 14,688 15,906 17,125 18,344 Công nhân 5,0/7 công 13,750 15,375 17,000 18,625 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,313 0,375 0,438 0,500 Hợp bộ đo tgδ ca 0,313 0,375 0,438 0,500 Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 110 kV) ca 2,063 2,469 2,875 3,281 Mã hiệu: EA.1111 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho 01 lần thử nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng riêng cho máy biến áp, trong trường hợp thử nghiệm kết hợp với đo phóng điện cục bộ chỉ cần áp dụng bảng mức đo phóng điện cục bộ PD Off-line cho máy biến áp. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm cùng thí nghiệm máy biến áp lực, áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50010. EA.111200 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Công tác chuẩn bị thí nghiệm (Nghiên cứu tài liệu; khảo sát hiện trường; phương án thí nghiệm; biện pháp an toàn; chuẩn bị máy móc, mặt bằng thí nghiệm...) - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Thực hiện thí nghiệm cảm ứng cho từng pha máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 500,000 700,000 980,000 250,000 350,000 Cồn công nghiệp kg 2,500 3,500 4,900 1,250 1,750 Vải phin trắng 0,8 m m 4,000 5,600 7,840 2,000 2,800 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 Ống gen cách điện m 80,000 112,000 156,800 40,000 56,000 Dày điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 7,500 10,500 14,700 3,750 5,250 Dây đồng trần 1 x6,0 mm 2 m 20,000 28,000 39,200 10,000 14,000 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 32,250 35,844 39,125 14,594 16,188 Công nhân 5,0/7 công 30,750 35,063 39,000 13,625 15,750 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,625 0,688 0,750 0,375 0,500 Hợp bộ đo tgδ ca 0,625 0,688 0,750 0,375 0,500 Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca 3,688 4,406 5,063 2,156 2,688 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 2,813 3,063 3,313 1,625 1,938 Mã hiệu: EA.1112 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho 01 lần thử nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng riêng cho máy biến áp, trong trường hợp thử nghiệm kết hợp với đo phóng điện cục bộ chỉ cần áp dụng bảng mức đo phóng điện offline cho máy biến áp. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm cùng thí nghiệm máy biến áp lực, áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50020. EA.111300 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Cô lập, nối tắt các biến dòng chân sứ. - Đo điện dung các cuộn dây của máy biến áp. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây của máy biến áp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Thực hiện thí nghiệm cảm ứng cho từng pha máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S≤150 150<S<300 S≥300 S≤150 150<S<300 S≥300 Vật liệu Điện năng kWh 600,00 840,00 1176,00 300,00 420,00 588,00 Cồn công nghiệp kg 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 2,940 Vải phin trắng 0,8 m m 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Giấy nhám số 0 tờ 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Ống gen cách điện m 100,00 140,000 196,000 50,000 70,000 98,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 7,500 10,500 14,700 3,750 5,250 7,350 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 15,000 21,000 29,400 7,500 10,500 14,700 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 48,563 55,125 59,500 20,500 22,375 24,250 Công nhân 5,0/7 công 46,500 54,000 59,000 19,750 22,094 24,438 Máy thi công Mê gôm mét Ca 0,625 0,688 0,750 0,375 0,438 0,500 Hợp bộ đo tgδ Ca 0,625 0,688 0,750 0,313 0,375 0,438 Hợp bộ thí nghiệm cao áp cảm ứng (cho cấp điện áp đến 500 kV) Ca 4,313 5,250 5,875 2,688 3,156 3,625 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg Ca 3,375 3,875 4,188 2,000 2,250 2,500 Mã hiệu: EA.1113 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho 01 lần thử nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng riêng cho máy biến áp, trong trường hợp thử nghiệm kết hợp với đo phóng điện cục bộ chỉ cần dụng bảng mức đo phóng điện offline cho máy biến áp. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm cùng thí nghiệm máy biến áp lực, áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,9. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp chịu đựng cảm ứng, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị EI.50030. EA.112000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U ≤ 35 kV EA.112100 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U ≤ 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công việc chuẩn bị thử nghiệm. - Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp. - Đo điện dung các cuộn dây. - Đo điện trở cách điện các cuộn dây máy biến áp. - Thí nghiệm điện áp cảm ứng tần số tăng cao. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 1,200 1,440 1,728 1,043 3,128 Vải phin trắng 0,8 m m 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 Cồn công nghiệp kg 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 Cáp mềm Cu/PVC- 1x35 mm 2 m 0,400 0,600 0,800 0,200 0,400 Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC- 3x25 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Dây điện Cu/PVC/ PVC-2x6,0 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 2,750 2,830 3,040 2,690 2,830 Công nhân 5,0/7 công 1,630 2,560 3,830 1,560 1,710 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,063 0,083 0,104 0,063 0,083 Hợp bộ thử nghiệm cảm ứng máy biến áp phân phối (cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,375 0,375 0,438 0,344 0,375 Hợp bộ đo tgδ ca 0,188 0,208 0,292 0,156 0,208 Mã hiệu: EA.1121 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0. EA.120000 THÍ NGHIỆM MẠCH TỪ SAU TỔ HỢP CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.121000 Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV EA.121100 Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra tình trạng cách điện của mạch từ với các xà ép, xà ép với đai ép, đai ép với mạch từ. - Lắp đặt dây quấn tạo từ thông (cáp lực cách điện bằng cao su) vào mạch từ. - Lắp đặt tủ đo lường, bảo vệ. - Lắp đặt cáp 3 pha cấp nguồn cho thí nghiệm. - Thí nghiệm cáp, máy cắt, rơle bảo vệ, biến điện đo lường. - Cài đặt các thông số bảo vệ. - Đầu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thực hiện thí nghiệm độ tăng nhiệt cho mạch từ. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 405,093 486,111 583,333 700,000 Cồn công nghiệp kg 2,894 3,472 4,167 5,000 Vải phin trắng 0,8 m m 5,787 6,944 8,333 10,000 Giấy nhám số 0 tờ 2,894 3,472 4,167 5,000 Giấy cách điện (dày 0,13mm, rộng 1,0 m) tờ 5,787 6,944 8,333 10,000 Dây thít 40 cm (túi 100 cái) túi 2,315 2,778 3,333 4,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 5,787 6,944 8,333 10,000 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 11,574 13,889 16,667 20,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 41,375 43,875 46,625 49,375 Công nhân 5,0/7 công 26,250 28,750 31,500 34,250 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,708 0,813 0,938 1,063 Hợp bộ đo lường ca 0,375 0,375 0,375 0,375 Thiết bị đo đa năng 3 pha (đo hệ số cos thấp) ca 0,375 0,375 0,375 0,375 Camera nhiệt độ ca 0,375 0,375 0,375 0,375 Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm ca 0,375 0,375 0,375 0,375 Tủ bảo vệ ca 1,208 1,250 1,313 1,375 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Hợp bộ thí nghiệm cao áp một chiều ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,833 0,875 0,938 1,000 Máy đo điện trở một chiều ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Máy đo tỷ số biến ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Hợp bộ đo điện cảm, điện dung ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Máy chụp sóng ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,583 0,625 0,688 0,750 Bộ đàm ca 2,333 2,500 2,688 2,875 Mã hiệu: EA.1211 10 20 30 40 3. Ghi chú: - Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu là dây quấn tạo từ thông (cáp cách điện bằng cao su) và cáp cấp nguồn cho thí nghiệm. EA.121200 Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra tình trạng cách điện của mạch từ với các xà ép, xà ép với đai ép, đai ép với mạch từ. - Lắp đặt dây quấn tạo từ thông (cáp lực cách điện bằng cao su) vào mạch từ. - Lắp đặt tủ đo lường, bảo vệ. - Lắp đặt cáp 3 pha cấp nguồn cho thí nghiệm. - Thí nghiệm cáp, máy cắt, rơle bảo vệ, biến điện đo lường. - Cài đặt các thông số bảo vệ. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thực hiện thí nghiệm độ tăng nhiệt cho mạch từ. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S <100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 694,440 833,330 1000,000 300,000 500,000 Cồn công nghiệp kg 5,560 6,670 8,000 2,500 3,000 Vải phin trắng 0,8 m m 10,420 12,500 15,000 4,170 5,000 Giấy nhám số 0 tờ 4,860 5,830 7,000 2,500 3,000 Giấy cách điện (dày 0,13mm, rộng 1,0 m) tờ 10,420 12,500 15,000 4,170 5,000 Dây thít 40 cm (túi 100 cái) túi 3,470 4,170 5,000 1,670 2,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 10,420 12,500 15,000 12,500 15,000 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 20,830 25,000 30,000 25,000 30,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 61,208 64,646 68,083 46,000 49,000 Công nhân 5,0/7 công 42,833 46,271 49,708 29,750 32,750 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,875 1,000 1,125 0,875 1,000 Hợp bộ đo lường ca 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 Thiết bị đo đa năng 3 pha (đo hệ số cos thấp) ca 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 Camera nhiệt độ ca 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm ca 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 Tủ bảo vệ ca 1,438 1,500 1,563 1,438 1,500 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Hợp bộ thí nghiệm cao áp DC ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 1,000 1,063 1,125 1,000 1,063 Máy đo điện trở một chiều ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Máy đo tỷ số biến ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Hợp bộ đo điện cảm, điện dung ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Máy chụp sóng ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,750 0,813 0,875 0,750 0,813 Bộ đàm ca 2,938 3,125 3,313 2,500 2,688 Mã hiệu: EA.1212 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu là dây quấn tạo từ thông (cáp cách điện bằng cao su) và cáp cấp nguồn cho thí nghiệm. EA.121300 Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra tình trạng cách điện của mạch từ với các xà ép, Xà ép với đai ép, đai ép với mạch từ. - Lắp đặt dây quấn tạo từ thông (cáp lực cách điện bằng cao su) vào mạch từ. - Lắp đặt tủ đo lường, bảo vệ. - Lắp đặt cáp 3 pha cấp nguồn cho thí nghiệm. - Thí nghiệm cáp, máy cắt, rơle bảo vệ, biến điện đo lường. - Cài đặt các thông số bảo vệ. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm. - Thực hiện thí nghiệm độ tăng nhiệt cho mạch từ. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 150 150<S<300 S≥300 S≤150 150<S<300 S≥300 Vật liệu Điện năng kWh 1041,667 1250,000 1500,000 555,556 666,667 800,000 Cồn công nghiệp kg 6,944 8,333 10,000 3,472 4,167 5,000 Vải phin trắng 0,8 m m 13,889 16,667 20,000 4,861 5,833 7,000 Giấy nhám số 0 tờ 6,250 7,500 9,000 3,472 4,167 5,000 Giấy cách điện (dày 0,13mm, rộng 1,0 m) tờ 0,600 0,780 1,014 0,300 0,390 0,507 Dây thít 40 cm (túi 100 cái) túi 4,167 5,000 6,000 2,083 2,500 3,000 Phíp cách điện kg 13,889 16,667 20,000 4,861 5,833 7,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 kg 13,889 16,667 20,000 13,889 16,667 20,000 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 27,778 33,333 40,000 27,778 33,333 40,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 82,625 86,625 90,625 51,583 54,250 57,000 Công nhân 5,0/7 công 59,125 63,125 67,125 43,104 46,438 49,875 Máy thi công Mê gôm mét ca 1,125 1,250 1,375 1,000 1,125 1,250 Hợp bộ đo lường ca 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Thiết bị đo đa năng 3 pha (đo hệ số cos thấp) ca 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Camera nhiệt độ ca 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm ca 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Tủ bảo vệ ca 1,625 1,688 1,750 1,625 1,688 1,750 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Hợp bộ thí nghiệm cao áp một chiều ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 1,125 1,188 1,250 1,125 1,188 1,250 Máy đo điện trở một chiều ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Máy đo tỷ số biến ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Hợp bộ thí nghiệm máy biến dòng ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Hợp bộ đo điện cảm, điện dung ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Máy chụp sóng ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,875 0,938 1,000 0,875 0,938 1,000 Bộ đàm ca 3,375 3,563 3,750 2,875 3,063 3,271 Mã hiệu: EA.1213 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: - Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu là dây quấn tạo từ thông (cáp cách điện bằng cao su) và cáp cấp nguồn cho thí nghiệm. EA.130000 THÍ NGHIỆM CHỊU ĐỰNG XUNG SÉT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.131000 Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 500 kV EA.131100 Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 66 ÷ 110 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công việc chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp. - Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung. - Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm. - Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm. - Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha (MVA) S ≤ 16 16 < S ≤ 25 25 < S ≤ 40 40 < S ≤ 100 Vật liệu Điện năng kWh 50,000 60,000 72,000 86,400 Cồn công nghiệp kg 2,000 2,200 2,420 2,662 Giẻ lau kg 1,000 1,400 1,960 2,744 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 1,200 1,440 1,728 Ống gen mềm cách điện m 60,000 84,000 117,600 164,640 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 7,000 9,800 13,720 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 10,000 14,000 19,600 27,440 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 15,380 16,780 18,190 19,590 Công nhân 5,0/7 công 12,880 14,280 15,690 17,090 Máy thi công Máy đo điện trở cách điện ca 0,125 0,156 0,188 0,219 Máy đo điện dung, tgδ ca 0,250 0,313 0,375 0,438 Hợp bộ thí nghiệm xung sét ca 3,375 3,781 4,188 4,594 Mã hiệu: EA.1311 10 20 30 40 3. Ghi chú: - Trong trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9. EA.131200 Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 220 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công việc chuẩn bị thử nghiệm. - Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp. - Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung. - Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm. - Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm. - Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 125 125 < S < 250 S ≥ 250 S < 100 S ≥ 100 Vật liệu Điện năng kWh 70,000 84,000 100,800 35,000 42,000 Cồn công nghiệp kg 3,000 3,600 4,320 1,500 1,800 Giẻ lau kg 3,000 3,600 4,320 1 500 1,800 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 3,600 4,320 1,500 1,800 Ống gen mềm cách điện m 80,000 96,000 115,200 40,000 48,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 7,500 9,000 10,800 3,750 4,500 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 15,000 18,000 21,600 7,500 9,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 26,750 28,250 29,750 16,590 17,380 Công nhân 5,0/7 công 24,250 25,750 27,250 14,090 14,880 Máy thi công Máy đo điện trở cách điện ca 0,313 0,375 0,438 0,219 0,250 Máy đo điện dung, tgδ ca 0,375 0,438 0,500 0,313 0,375 Hợp bộ thí nghiệm xung sét ca 4,938 5,313 5,688 3,531 3,792 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 4,438 4,813 5,188 3,031 3,292 Mã hiệu: EA.1312 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Trong trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9. EA.131300 Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công việc chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp. - Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung. - Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm; Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm. - Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S≤150 150<S<300 S≥300 S≤150 150<S<300 S≥300 Vật liệu Điện năng kWh 80,000 112,000 156,800 40,000 56,000 78,400 Cồn công nghiệp kg 3,000 4,200 5,880 1,500 2,100 2,940 Giẻ lau kg 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Giấy nhám số 0 tờ 5,000 7,000 9,800 2,500 3,500 4,900 Ống gen mềm cách điện m 100,000 140,000 196,000 50,000 70,000 98,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 10,000 14,000 19,600 5,000 7,000 9,800 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 20,000 28,000 39,200 10,000 14,000 19,600 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 41,060 42,940 44,810 30,910 32,000 33,090 Công nhân 5,0/7 công 44,630 46,880 49,130 27,160 28,250 29,340 Máy thi công Máy đo điện trở cách điện ca 0,313 0,375 0,438 0,219 0,250 0,281 Máy đo điện dung, tgδ ca 0,500 0,563 0,625 0,313 0,375 0,438 Hợp bộ thí nghiệm xung sét ca 5,813 6,125 6,438 3,969 4,125 4,281 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤300 kg ca 4,000 4,250 4,500 2,250 2,375 2,500 Mã hiệu: EA.1313 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9. EA.132000 Thí nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV EA.132100 Thử nghiệm chịu đựng xung sét cho máy biến áp lực - U ≤ 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công việc chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp. - Đo điện trở cách điện máy biến áp trước và sau khi thử xung. - Đo điện dung cuộn dây cần thử nghiệm. - Đo điện cảm đối tượng thử nghiệm. - Điều chỉnh sơ đồ thử xung và thử xung cho cuộn dây máy biến áp. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 3,000 3,500 4,000 3,000 3,500 Ống gen cách điện m 20,000 25,000 30,000 0,100 0,200 Dây đồng trần 1 x 6,0 mm 2 m 0,400 0,600 0,800 0,200 0,400 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,060 1,970 2,380 0,790 0,900 Công nhân 5,0/7 công 0,940 1,000 1,150 0,600 0,670 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,031 0,031 0,010 0,010 Hợp bộ thử nghiệm xung sét ca 0,094 0,094 0,125 0,031 0,031 Thiết bị đo điện dung, điện cảm ca 0,063 0,073 0,094 0,042 0,063 Mã hiệu: EA.1321 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1 - Trong trường hợp thí nghiệm cùng với thí nghiệm máy biến áp, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0. EA.140000 THÍ NGHIỆM ĐỘ TĂNG NHIỆT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.141000 Thí nghiệm độ tăng nhiệt cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công việc chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra và lắp đặt các thiết bị thí nghiệm, cô lập máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các cuộn dây của máy biến áp, đo các thông số nhiệt độ. - Đo tổn hao không tải. - Đo tổn hao ngắn mạch. - Gia tăng nhiệt độ dầu và cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều ở quá trình suy giảm điện trở theo nhiệt độ cuộn dây. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy Thành phần hao phí Đơn vị Công suất định mức máy biến áp lực (MVA) Máy biến áp 3 pha Máy biến áp 1 pha S ≤ 1 1 < S ≤ 2,5 S > 2,5 S ≤ 0,1 0,1 < S ≤ 0,5 Vật liệu Điện năng kWh 310,374 620,748 1241,496 7,299 21,896 Thanh cái đồng ngắn mạch dày 10 mm kg 0,200 0,400 0,600 0,100 0,200 Cáp mềm Cu/PVC-1x35 mm 2 m 0,400 0,500 0,500 0,200 0,400 Cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,790 5,580 6,460 1,450 1,630 Công nhân 5,0/7 công 2,240 5,200 9,130 1,390 1,560 Máy thi công Máy đo điện trở một chiều ca 0,052 0,092 0,135 0,021 0,031 Hợp bộ thử nghiệm máy biến áp phân phối (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 1,958 2,248 2,604 1,229 1,396 Thiết bị giám sát nhiệt độ ca 1,896 2,185 2,542 1,208 1,375 Mã hiệu: EA.1410 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm máy biến áp tại phòng thí nghiệm, trong trường hợp thực hiện thí nghiệm tại hiện trường sử dụng bảng định mức nhân hệ số 2,0. CHƯƠNG II - THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN EB.10000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT ĐIỆN EB.11000 Thí nghiệm máy cắt điện SF6 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm. - Kiểm tra động cơ tích năng. - Đo điện trở cách điện. - Thao tác đóng cắt cơ khí, kiểm tra hệ thống truyền động. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Đo điện trở một chiều cuộn đóng, cuộn cắt. - Kiểm tra các chu trình làm việc. - Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm. - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời. - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm phụ. - Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có). - Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 3 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 6,860 9,800 14,000 20,000 Cồn công nghiệp kg 0,206 0,294 0,420 0,600 Vải phin trắng 0,8 m m 0,172 0,245 0,350 0,500 Giẻ lau kg 0,172 0,245 0,350 0,500 Giấy nhám số 0 tờ 0,172 0,245 0,350 0,500 Dây cáp điện Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 1,029 1,470 2,100 3,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 6,130 9,460 15,360 24,750 Công nhân 5,0/7 công 3,150 5,310 6,780 11,750 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,063 0,063 0,094 0,125 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) 0,250 - - - Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,083 0,083 0,104 0,125 Máy chụp sóng ca 0,469 0,625 0,750 1,125 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,063 0,094 0,125 0,156 Máy đo điện trở một chiều ca 0,146 0,167 0,208 0,250 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,125 0,172 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 0,219 Mã hiệu: EB.110 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với máy cắt có cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000; 3.2 - Bảng mức trên đã xác định cho máy cắt 66÷110 kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt 66÷110 kV chung một bộ truyền động sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,9. 3.3 - Bảng mức trên xác định cho loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thử nghiệm máy cắt truyền động bằng khí nén, bằng thủy lực sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,15. 3.4 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser, tủ RMU, hợp bộ máy cắt, bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (máy cắt, biến dòng, biến điện áp...) sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,85. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục đo điện trở động các tiếp điểm dập hồ quang thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3. 3.6 - Trường hợp thí nghiệm thêm các hạng mục tại các điện áp điều khiển min - max thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2. 3.7 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục thí nghiệm đo hành trình tiếp điểm thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3. EB.12000 Thí nghiệm máy cắt dầu 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Thao tác đóng cắt cơ khí. - Kiểm tra động cơ tích năng. - Kiểm tra chu trình tự đóng lại. - Đo điện trở tiếp xúc. - Đo tổn hao điện môi của vật liệu các điện tgδ. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt. - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và độ đồng thời. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 3 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 Vật liệu Điện năng kWh 5,880 8,400 12,000 Mỡ các loại kg 0,098 0,140 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,196 0,280 0,400 Vải phin trắng 0,8 m m 0,490 0,700 1,000 Giẻ lau kg 0,490 0,700 1,000 Giấy nhám số 0 tờ 0,245 0,350 0,500 Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm 2 m 1,029 1,470 2,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,690 9,290 15,000 Công nhân 5,0/7 công 4,470 5,280 6,470 Máy thi công Máy chụp sóng ca 0,438 0,563 0,688 Mê gôm mét ca 0,125 0,208 0,271 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) 0,250 - - Hợp bộ đo tgδ ca 0,125 0,188 0,250 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,125 0,156 0,188 Máy đo điện trở một chiều ca 0,125 0,188 0,229 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,373 0,471 Mã hiệu: EB.120 10 20 30 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với máy cắt có cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có máy biến dòng chân sứ sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thử nghiệm máy cắt truyền động bằng khí nén, bằng thủy lực sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,15. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser, tủ RMU, hợp bộ máy cắt, bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (máy cắt, biến dòng, biến điện áp...) nhân hệ số 0,85. 3.4 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục đo điện trở động các tiếp điểm dập hồ quang thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm thêm các hạng mục tại các điện áp điều khiển min - max thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2. 3.6 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục Thí nghiệm đo hành trình tiếp điểm thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3. EB.13000 Thí nghiệm máy cắt chân không - U ≤ 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra động cơ tích năng - Kiểm tra hệ thống truyền động. - Thao tác đóng cắt cơ khí. - Kiểm tra các chu trình làm việc. - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm. - Đo điện trở tiếp xúc. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt. - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò. - Xác định độ mòn tiếp điểm ban đầu. - Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 3 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) U ≤35 Vật liệu Điện năng kWh 4,802 Cồn công nghiệp kg 0,144 Vải phin trắng 0,8 m m 0,120 Giẻ lau kg 0,120 Giấy nhám số 0 tờ 0,120 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,720 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,060 Công nhân 5,0 /7 công 2,380 Máy thi công Máy chụp sóng ca 0,313 Mê gôm mét ca 0,042 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,229 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,063 Máy đo điện trở một chiều ca 0,042 Mã hiệu: EB.130 10 3. Ghi chú: 3.1- Bảng mức trên xác định cho loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thử nghiệm máy cắt truyền động bằng khí nén, bằng thủy lực sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,15. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser, bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (máy cắt, biến dòng, biến điện áp...) nhân hệ số 0,85. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục đo điện trở động các tiếp điểm dập hồ quang thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3. 3.4 - Trường hợp thí nghiệm thêm các hạng mục tại các điện áp điều khiển min - max thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm thêm hạng mục Thí nghiệm đo hành trình tiếp điểm thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,3. EB.20000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY EB.21000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra động cơ truyền động. - Đo điện trở tiếp xúc. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Kiểm tra thao tác các truyền động. - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng. - Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66÷110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 1,229 1,536 1,920 2,400 Vải phin trắng 0,8 m m 0,102 0,128 0,160 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,102 0,128 0,160 0,200 Giấy nhám số 0 tờ 0,512 0,640 0,800 1,000 Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 0,512 0,640 0,800 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,030 4,040 4,830 5,750 Công nhân 5,0/7 công 1,580 1,580 1,960 2,310 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,055 0,061 0,068 0,075 Mê gôm mét ca 0,063 0,083 0,104 0,125 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,188 - - - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,208 0,250 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg - - - 0,281 Mã hiệu: EB.210 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với dao cách ly cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000. 3.2 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chưa có tiếp đất. Trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh: nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; nhân hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. 3.3 - Trường hợp đo thêm tiếp xúc của khớp nối và đầu cốt thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,30. 3.4 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha thì sử dụng bằng định mức nhân hệ số 0,40. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80. 3.6 - Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện có liên động tương đương dao cách ly thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,0. EB.22000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thử nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở tiếp xúc. - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp điểm. - Kiểm tra thao tác các truyền động. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Thu dọn thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 1,229 1,536 1,920 2,400 Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50 mm 2 m 0,512 0,640 0,800 1,000 Vải phin trắng 0,8 m m 0,102 0,128 0,160 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,102 0,128 0,160 0,200 Giấy nhám số 0 tờ 0,512 0,640 0,800 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,130 2,880 3,580 4,630 Công nhân 5,0/7 công 1,170 1,190 1,520 1,880 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,041 0,045 0,050 0,056 Mê gôm mét ca 0,031 0,073 0,083 0,104 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,156 - - - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,177 0,198 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 0,240 Mã hiệu: EB.220 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với dao cách ly điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bằng mức EB.90000. 3.2 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất. Trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh: nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; nhân hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. 3.3 - Trường hợp đo thêm tiếp xúc của khớp nối và đầu cốt thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,30. 3.4 - Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,40. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm các thiết bị: - Dao cắt tải 3 pha: sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,4; - Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO); sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,10. EB.30000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP ĐẾN 500 KV EB.31000 Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện cấp điện áp đến 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Đo điện dung, tgδ. - Đo tỷ số biến. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp các cuộn dây nhị thứ - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ (các khối tụ). - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 1 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 1,500 1,667 2,000 2,400 Vải phin trắng 0,8 m m 0,100 0,125 0,150 0,180 Giấy nhám số 0 tờ 0,150 0,167 0,200 0,240 Băng dính cách điện cuộn 0,150 0,167 0,200 0,240 Cồn công nghiệp kg 0,150 0,167 0,200 0,240 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,800 0,833 1,000 1,200 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 1,440 1,600 1,778 1,975 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,490 3,500 4,290 5,250 Công nhân 5,0/7 công 0,780 1,900 2,250 2,750 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,104 0,104 0,125 0,146 Hợp bộ đo tgδ ca 0,156 0,188 0,250 0,313 Máy đo điện trở một chiều ca 0,125 0,167 0,167 0,188 Máy đo tỷ số biến ca 0,125 0,156 0,188 0,250 Máy thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,104 0,125 0,146 0,167 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,094 0,117 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - 0,150 Mã hiệu: EB.310 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với biến điện áp cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ được cộng thêm bảng mức EB.90000. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8. EB.32000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha - U 110 ÷ 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Thử nghiệm cách điện vòng. - Đo điện trở một chiều. - Đo tỷ số biến. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 1 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 1,667 2,000 2,400 Vải phin trắng 0,8 m m 0,125 0,150 0,180 Giấy nhám số 0 tờ 0,167 0,200 0,240 Băng dính cách điện cuộn 0,167 0,200 0,240 Cồn công nghiệp kg 0,167 0,200 0,240 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,833 1,000 1,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,420 3,000 3,850 Công nhân 5,0/7 công 1,920 2,350 2,940 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,115 0,125 0,156 Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 110kV) ca 0,125 0,146 0,167 Hợp bộ đo lường ca 0,125 0,156 0,198 Máy đo điện trở một chiều ca 0,125 0,156 0,188 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 0,075 0,094 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,117 Máy đo tỷ số biến ca 0,208 0,250 0,313 Mã hiệu: EB.320 10 20 30 3. Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8. EB.33000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng - U ≤ 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Thử nghiệm cách điện vòng. - Đo điện trở một chiều. - Đo tổn hao điện môi (khi cần). - Đo tỷ số biến. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 1 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp ≤ 15 kV Điện áp 22÷35 kV 1 pha 3 pha 1 pha 3 pha Vật liệu Điện năng kWh 1,067 1,440 1,333 1,600 Vải phin trắng 0,8 m m 0,080 0,135 0,100 0,150 Băng cách điện cuộn 0,107 0,180 0,133 0,200 Giấy nhám số 0 tờ 0,107 0,180 0,133 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,107 0,180 0,133 0,200 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,533 0,900 0,667 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,080 3,470 2,310 3,860 Công nhân 5,0/7 công 0,890 1,490 0,990 1,650 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,081 0,093 0,090 0,100 Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,108 0,138 0,119 0,149 Hợp bộ đo lường ca 0,122 0,140 0,135 0,150 Máy đo điện trở một chiều ca 0,097 0,112 0,108 0,120 Máy đo tỷ số biến ca 0,170 0,218 0,200 0,235 Mã hiệu: EB.330 10 20 30 40 3. Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8. EB.40000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U 66 ÷ 500 kV EB.41000 Thí nghiệm biến dòng điện - U 66 ÷ 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Đo điện dung, tổn hao điện môi. - Đo tỷ số biến. - Đo đặc tính từ hoá. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp các cuộn dây nhị thứ. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 1 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) 66÷110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 1,500 1,875 2,344 Vải phin trắng 0,8 m m 0,150 0,188 0,234 Giấy nhám số 0 tờ 0,150 0,188 0,234 Băng dính cách điện cuộn 0,100 0,125 0,156 Cồn công nghiệp kg 0,300 0,375 0,469 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 1,200 1,500 1,875 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 1,000 1,200 1,400 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,030 4,470 6,410 Công nhân 5,0/7 công 1,250 1,810 2,770 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,063 0,094 0,125 Hợp bộ đo tgδ ca 0,125 0,146 0,167 Hợp bộ đo lường ca 0,094 0,125 0,188 Hợp bộ đo điện trở một chiều ca 0,063 0,094 0,156 Máy đo tỷ số biến ca 0,094 0,156 0,250 Hợp bộ thử cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,083 0,125 0,188 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 0,069 0,098 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - 0,133 Mã hiệu: EB.410 10 20 30 3. Ghi chú: 3.1- Đối với biến dòng điện cấp điện áp ≥ 66÷110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ được cộng thêm bảng mức EB.90000. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện có từ 3 cuộn dây nhị thứ trở xuống, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ > 3 sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,1; 3.3 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,8. EB.42000 Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22 - 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài, lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Đo tỷ số biến. - Đo đặc tính từ hoá. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ, nhị thứ. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 1 pha Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp biến dòng điện (kV) U ≤ 1 1 < U ≤ 15 22 ≤ U ≤ 35 Vật liệu: Điện năng kWh 0,300 0,960 1,200 Vải phin trắng 0,8 m m 0,050 0,096 0,120 Giấy nhám số 0 tờ 0,060 0,096 0,120 Băng dính cách điện cuộn 0,040 0,064 0,080 Cồn công nghiệp kg 0,100 0,192 0,240 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,200 0,768 0,960 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 0,500 1,000 1,200 Nhân công: Kỹ sư 4,0/8 công 1,040 2,170 2,790 Công nhân 5,0/7 công 0,410 0,790 1,020 Máy thi công: Mê gôm mét ca 0,031 0,063 0,083 Hợp bộ đo lường ca 0,052 0,094 0,125 Hợp bộ đo điện trở một chiều ca 0,042 0,083 0,104 Máy đo tỷ số biến ca 0,094 0,125 0,156 Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,052 0,063 0,094 Mã hiệu: EB.420 10 20 30 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện có từ 3 cuộn dây nhị thứ trở xuống, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ > 3 thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,1. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,8. 3.3 - Đối với biến dòng lắp cho hệ thống cách điện khí (GIS), trạm hợp bộ compact, sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80. 3.4 - Trường hợp thí nghiệm bộ đo đếm hợp bộ trung áp (MOF), bảng mức được xác định bằng tổng các bảng mức thiết bị thành phần (biến dòng, biến điện áp) nhân hệ số 0,85. EB.50000 THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN EB.51000 Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài kháng điện. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ. - Đo trở kháng, điện kháng cuộn dây. - Đo điện trở một chiều cuộn dây. - Đo tỷ số biến (nếu có). - Đo tổn hao điện môi tgδ sứ đầu vào và cuộn dây. - Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao. - Đo tổn hao không tải (nếu cần). - Kiểm tra máy biến dòng chân sứ. - Kiểm tra thiết bị phụ trợ và kiểm tra tổng hợp kháng điện. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 1 pha Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp kháng điện dầu (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 1,000 1,500 2,000 3,000 Vải phin trắng 0,8 m m 0,200 0,200 0,400 0,500 Băng cách điện cuộn 0,200 0,200 0,400 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,200 0,200 0,400 0,500 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 2,000 3,000 3,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,670 1,000 1,500 2,000 Dây đồng trần 1 x6,0 mm 2 m 1,600 1,600 1,800 1,980 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,610 8,940 14,280 16,310 Công nhân 5,0/7 công 1,940 4,880 5,460 6,710 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,208 0,313 0,313 0,375 Máy đo điện trở một chiều ca 0,094 0,156 0,156 0,271 Hợp bộ đo tgδ ca - 0,188 0,250 0,313 Hợp bộ thí nghiệm cao áp (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,188 - - - Hợp bộ thử nghiệm máy biến dòng ca 0,188 0,375 0,500 0,625 Hợp bộ đo lường ca 0,208 0,271 0,313 0,500 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg - - 0,181 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 0,254 Mã hiệu: EB.510 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,20. 3.2 - Thí nghiệm máy tạo trung tính cùng cấp điện áp: sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,30. 3.3 - Với cuộn dập hồ quang chuyển nấc bằng tay: Sử dụng bảng định mức thí nghiệm kháng điện nhân hệ số 1,10. 3.4 - Với cuộn dập hồ quang chuyển nấc tự động: sử dụng bảng định mức thí nghiệm kháng điện nhân hệ số 1,20. 3.5 - Trường hợp theo yêu cầu kỹ thuật đối với cấp điện áp ≥ 110 kV, cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng thí nghiệm máy biến áp cùng công suất: a) EA.50000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp xoay chiều tăng cao. b) EA.30000 Thí nghiệm đo đáp ứng tần số quét - STRA. c) EA.80000 Thí nghiệm đo độ ồn. d) EA.40000 Hàm lượng ẩm trong cách điện rắn. e) EA.60000 Đo phóng điện cục bộ online. EB.52000 Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tần các cấp điện áp EB.52100 Thí nghiệm điện kháng khô các cấp điện áp 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện cuộn dây kháng. - Đo điện trở một chiều. - Đo trở kháng cuộn dây. - Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (U ≤ 35 kV). - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 máy 1 pha Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp của kháng khô (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 0,267 0,534 1,068 2,136 Vải phin trắng 0,8 m m 0,062 0,124 0,248 0,496 Giẻ lau kg 0,044 0,088 0,176 0,352 Băng cách điện cuộn 0,044 0,088 0,176 0,352 Cồn công nghiệp kg 0,044 0,088 0,176 0,352 Giấy nhám số 0 tờ 0,107 0,214 0,428 0,856 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,178 0,356 0,712 1,424 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,770 0,980 1,190 2,090 Công nhân 5,0/7 công 0,320 0,430 1,060 1,270 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,042 0,052 0,063 Hợp bộ đo điện kháng, điện dung ca 0,031 0,042 0,052 0,063 Máy đo điện trở một chiều ca 0,031 0,042 0,052 0,063 Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (Cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,031 - - - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,177 0,219 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 0,260 Mã hiệu: EB.521 10 20 30 40 EB.52200 Thí nghiệm cuộn cản cao tần các cấp điện áp 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện cuộn dây kháng. - Đo điện trở một chiều. - Đo trở kháng cuộn dây. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ (1 pha) Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp cuộn cán cao tần (kV) ≤ 35 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 0,333 0,666 1,332 2,664 Vải phin trắng 0,8 m m 0,078 0,156 0,312 0,624 Giẻ lau kg 0,056 0,112 0,224 0,448 Băng cách điện cuộn 0,056 0,112 0,224 0,448 Cồn công nghiệp kg 0,056 0,112 0,224 0,448 Giấy nhám số 0 tờ 0,133 0,266 0,532 1,064 Dây điện Cu/PVc/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,222 0,444 0,888 1,776 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,960 1,170 1,380 2,380 Công nhân 5,0/7 công 0,350 0,460 1,130 1,330 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,042 0,052 0,063 Hợp bộ đo điện cảm, điện dung ca 0,031 0,042 0,052 0,063 Máy đo điện trở một chiều ca 0,031 0,042 0,052 0,063 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,177 0,219 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg - - - 0,260 Mã hiệu: EB.522 10 20 30 40 EB.60000 THÍ NGHIỆM THANH CÁI 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh thanh cái. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở tiếp xúc các vị trí nối. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao, - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 phân đoạn Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66÷110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 1,229 1,536 1,920 2,400 Giẻ lau kg 0,102 0,128 0,160 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,102 0,128 0,160 0,200 Giấy nhám số 0 tờ 0,512 0,640 0,800 1,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,512 0,640 0,800 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/S công 0,960 1,940 4,500 7,220 Công nhân 5,0/7 công 0,830 1,750 4,130 6,750 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,167 0,375 0,500 0,625 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,198 0,625 1,063 1,875 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,198 - - - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tài trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,563 1,000 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 1,813 Mã hiệu: EB.600 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với thanh cái cấp điện áp ≥ 66÷110 kv, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000. 3.2 - Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn, trường hợp chỉ đo điện trở tiếp xúc của một mối nối, kẹp cực thì định mức nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05. EB.70000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN EB.71G00 Thí nghiệm cách điện đứng, treo, composit 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thử nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách diện. - Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 phần tử, cái, bát Thành phần hao phí Đơn vị Cách điện đứng cấp điện áp (kV) Cách điện treo 3 ÷ 35 66 ÷ 110 220 500 Để rời Lắp chuỗi Cái Phần tử Phần tử Phần tử Bát Bát Vật liệu Điện năng kWh 0,150 0,300 0,600 0,900 0,075 0,053 Cồn công nghiệp kg 0,025 0,050 0,200 0,400 0,013 0,009 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 0,050 0,100 0,200 0,400 0,025 0,018 Giẻ lau kg 0,025 0,050 0,050 0,100 0,013 0,009 Ống gen mềm cách điện m 1,000 8,000 10,000 15,000 0,200 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,030 0,460 0,750 1,690 0,020 0,020 Công nhân 5,0/7 công 0,020 0,560 1,000 1,560 0,010 0,010 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,004 0,010 0,042 0,083 0,004 0,004 Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, điện cảm điều chỉnh bằng tay (cho cấp điện áp đến 110kV) ca - 0,063 0,094 0,125 - - Hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,006 - - - 0,006 0,004 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - 0,177 - - - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - 0,292 - - Mã hiệu: EB.710 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên áp dụng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc các thiết bị hợp bộ. 3.2 - Đối với cách điện treo: a) Bảng mức trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng ≤ 100 bát; trường hợp thí nghiệm số lượng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,5. b) Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xưởng (phòng) thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,3. 3.3 - Đối với cách điện đứng, composit: a) Đối với cách điện đứng, bảng mức trên xác định cho cách điện đứng 110 kV 1 phần tử, cách điện đứng 220 kV gồm 2 phần tử cách điện 110 kV ghép lại, cách điện đứng 500 kV gồm 4 phần tử 110 kV ghép lại; trường hợp cách điện 220 kV, 500 kV chỉ là 1 phần tử thì định mức nhân công và ca máy được nhân hệ số 2,0. b) Trường hợp thí nghiệm cách điện đứng tại phòng thí nghiệm thì áp dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,6. 3.4 - Trường hợp KHÔNG thực hiện hạng mục thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cấp điện áp trên 110 kV: Định mức hao phí ca máy KHÔNG tính hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao (các ca máy khác giữ nguyên); định mức hao phí vật liệu, nhân công được nhân hệ số 0,2. 3.5 - Đối với cách điện composit, áp dụng bằng mức tương ứng với cách điện đứng. 3.6 - Trường hợp thực hiện hạng mục thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cấp điện áp trên 110 kV, cộng thèm định mức tổ hợp hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tương ứng: EI.10010. EB.72000 Thí nghiệm cách điện xuyên 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thử nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo tổn hao điện mỏi và điện dung. - Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 cái Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66÷110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 0,675 1,094 1,215 1,350 Cồn công nghiệp kg 0,113 0,182 0,203 0,225 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,225 0,365 0,405 0,450 Giẻ lau kg 0,113 0,182 0,203 0,225 Ống gen cách điện m 5,000 10,000 20,000 30,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,750 0,750 0,920 1,080 Công nhân 5,0/7 công 0,330 0,560 0,710 0,880 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,042 0,052 0,073 0,104 Hợp bộ đo tổn hao điện môi, điện dung ca 0,063 0,083 0,104 0,135 Hợp hộ thử nghiệm điện áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,104 - - - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,068 0,089 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 0,120 Mã hiệu: EB.720 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Đối với cách điện xuyên cấp điện áp ≥ 110 kV, trong trường hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao được cộng thêm bảng mức EB.90000. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm cách điện xuyên điện áp ≤ 15 kV sử dụng bằng mức cách điện 35 kV nhân hệ số 0,8; máy thi công không tính hợp bộ đo tgδ. EB.80000 THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện dung và tổn hao điện môi. - Thử điện áp tăng cao cực - vỏ. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 cái Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (V) ≤ 1000 >1000 Vật liệu Điện năng kWh 0,216 0,270 Cồn công nghiệp kg 0,036 0,045 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,072 0,090 Giẻ lau kg 1,036 0,045 Ống gen cách diện m 1,000 2,000 Dây đồng trần 1 x6,0 mm 2 m 0,100 0,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,290 0,350 Công nhân 5,0/7 công 0,110 0,140 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,010 0,021 Máy đo diện dung ca 0,021 0,031 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 1 kV) ca 0,021 0,031 Mã hiệu: EB.800 10 20 3. Ghi chú: - Bảng mức xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,6. EB.90000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO CHO KHÍ CỤ, TRANG BỊ ĐIỆN - U ≥ 66 ÷ 110 KV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải, bảo vệ. - Đo điện trở cách điện. - Kết nối hợp bộ thử với đối tượng thử nghiệm. - Thực hiện thí nghiệm thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị: 01 thiết bị Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp thiết bị điện (kV) 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 42,000 58,800 82,320 Cồn công nghiệp kg 1,000 1,400 1,960 Vải phin trắng 0,8 m m 2,000 2,800 3,920 Ống gen cách điện m 50,000 70,000 98,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 7,000 9,800 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 10,000 14,000 19,600 Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 3,380 6,460 10,430 Công nhân 5,0/7 công 2,250 4,580 7,800 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,042 0,052 Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, điện cảm điều chỉnh bằng tay (cho cấp điện áp đến 110 kV) ca 0,156 - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca - 0,229 - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 500 kV) ca - - 0,302 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 0,542 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - 0,677 Mã hiệu: EB.900 10 20 30 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức xác định cho thiết bị là một bộ dao cách ly 3 pha, một bộ máy cắt 3 pha, một thanh cái 3 pha. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho thiết bị là: Một bộ 3 sứ xuyên, một bộ 3 máy biến dòng 1 pha, một bộ 3 máy biến điện áp (cách điện đồng nhất) 1 pha. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm thiết bị đơn lẻ 01 pha thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,80. 3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao cho các thiết bị điện, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm: a) Định mức EI.10010 với cấp điện áp 110 kV. b) Định mức EI.20020 với cấp điện áp 220 kV. c) Định mức EI.20030 với cấp điện áp 500 kV. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm các thiết bị trong cùng một ngăn lộ, trong cùng một thời gian (không phải di chuyển thiết bị thí nghiệm) thì định mức tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm chỉ được tính một lần. EB.100000 THÍ NGHIỆM ÁP TÔ MÁT, KHỞI ĐỘNG TỪ EB.101000 Thí nghiệm Áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức ≥ 300 A 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra điện trở tiếp xúc. - Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ. - Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ. - Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 cái Thành phần bao phí Đơn vị Dòng điện định mức (A) 300 ≤ A < 500 500 ≤ A < 1000 1000 ≤ A < 2000 A ≥ 2000 Vật liệu Điện năng kWh 1,536 1,920 2,400 3,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x1,5 mm 2 m 0,102 0,128 0,160 0,200 Giẻ lau kg 0,051 0,064 0,080 0,100 Giấy nhám số 0 tờ 0,154 0,192 0,240 0,300 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,600 0,820 1,100 1,420 Công nhân 4,0/7 công 0,260 0,320 0,430 0,560 Máy thi công Thiết bị tạo dòng ca 0,050 0,063 0,079 0,100 Mê gôm mét ca 0,069 0,088 0,108 0,135 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,104 0,131 0,163 0,204 Mã hiệu: EB.1010 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1. Định mức này chỉ sử dụng thí nghiệm các áp tô mát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áp tô mát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ). 3.2. Trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thể) được nhân hệ số 1,2. 3.3. Bảng mức tính cho áp tô mát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ 1 pha thì áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,4. EB.102000 Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ < 300 A 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra điện trở tiếp xúc. - Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ. - Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ. - Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 cái Thành phần hao phí Đơn vị Dòng điện định mức (A) A ≤ 10 10 < A ≤ 50 50 < A ≤ 100 100 < A < 300 Vật liệu Điện năng kWh 0,343 0,572 0,753 1,075 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x1,5 mm 2 m 0,023 0,038 0,050 0,072 Giẻ lau kg 0,011 0,019 0,025 0,036 Giấy nhám số 0 tờ 0,034 0,057 0,075 0,108 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,200 0,270 0,360 0,530 Công nhân 4,0/7 công 0,090 0,130 0,150 0,200 Máy thi công Thiết bị tạo dòng ca 0,010 0,019 0,025 0,035 Mê gôm mét ca 0,015 0,025 0,035 0,050 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,023 0,040 0,052 0,073 Mã hiệu: EB.1020 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1. Định mức này chỉ sử dụng thí nghiệm các áp tô mát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áp tô mát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ). 3.2. Trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thế) thì áp dụng bằng định mức nhân hệ số 1,2. 3.3. Bảng mức tính cho áp tô mát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ 1 pha thì áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,4. EB.110000 THÍ NGHIỆM CÁP LỰC EB.111000 Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện dung và tổn hao điện môi. - Thí nghiệm điện áp một chiều tăng cao và đo dòng rò. - Kiểm tra vị trí pha đầu đầu, đầu cuối. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 sợi, 1 ruột Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức U (kV) U≤1 1<U≤35 U=66÷110 U=220 U=500 Vật liệu Điện nâng kWh 0,136 0,960 3,840 5,760 8,640 Cồn công nghiệp kg 0,013 0,128 0,512 0,768 1,152 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 0,013 0,128 0,512 0,768 1,152 Vải phin trắng 0,8 m kg 0,013 0,128 0,512 0,768 1,152 Ống gen mềm cách điện m 0,500 4,000 10,000 20,000 30,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,080 0,540 2,560 2,970 4,780 Công nhân 5,0/7 công 0,070 0,230 1,080 1,310 3,840 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,010 0,031 0,052 0,073 0,094 Hợp bộ đo điện dung ca - 0,063 0,146 0,167 0,250 Hợp bộ thử nghiệm điện áp một chiều tăng cao ca 0,021 0,063 0,125 0,146 0,250 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,089 0,193 0,234 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg - - - - 0,359 Mã hiệu: EB.1110 10 20 30 40 50 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức xác định cho cáp khô 1 sợi hoặc 1 pha của cáp 3 lỗi. a) Trường hợp thí nghiệm nhiều sợi (pha) ở cùng vị trí làm việc, thì từ sợi (pha) thử 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,75. b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,1. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm sợi cáp dài > 50 m thì áp dụng bảng định mức nhân hệ số 1,05. 3.3 - Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn cáp thì sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,5. 3.4 - Đối với cáp điều khiển: áp dụng bảng mức cáp ≤ 1 kV nhân hệ số 0,3. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm cáp vượt sông, vượt biển thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2. 3.6 - Trường hợp đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về kỹ thuật cần bổ sung các hạng mục thí nghiệm tương ứng: a) EB.112000 Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. b) EB.113000 Đo phóng điện cục bộ PD On-line cáp lực. c) EB.114000 Đo phóng điện cục bộ PD Off-line cáp lực. EB.112000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cáp lực 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Đo điện dung cáp điện. - Đo điện trở cách điện lõi cáp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù và đấu nối điện kháng bù. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Kết nối hợp bộ thử với đối tượng thử nghiệm. - Thực hiện thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho từng pha cáp diện. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 sợi cáp đơn hoặc 1 pha của cáp 3 lõi Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 50,000 200,000 300,000 450,000 Cồn công nghiệp kg 2,000 2,600 3,380 4,394 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 2,000 4,000 8,000 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 3,000 3,000 3,000 Ống gen cách điện m 20,000 40,000 60,000 80,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 2,000 3,000 4,500 6,750 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 4,000 6,000 9,000 13,500 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/PVC 4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 12,000 16,000 22,313 26,063 Công nhân 5,0/7 công 8,750 14,125 20,875 25,375 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,625 0,688 0,750 0,875 Hợp bộ đo tgδ ca 0,125 0,188 0,250 0,375 Hợp bộ thử nghiệm điện áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 2,000 - - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 110 kV) ca - 2,375 - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca - - 2,813 - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 500 kV) ca - - - 3,313 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tài trọng nâng ≤ 300 kg ca - 1,188 1,625 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg - - - 2,188 Mã hiệu: EB.1120 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Trong trường hợp tuyến cáp có nhiều sợi và việc thí nghiệm các sợi này không cần di chuyển máy móc thử nghiệm thì từ sợi thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho đoạn cáp lực có chiều dài ≤ 400 m, trong trường hợp tuyến cáp có chiều dài lớn hơn thì ứng với mỗi đoạn 400 m kéo dài thêm sẽ áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,50 (Ví dụ: sợi cáp dưới 400 m nhân hệ số 1,00; sợi cáp từ 400 m đến 800 m nhân hệ số 1,50; sợi cáp hơn 800 m nhân hệ số 2,00 ....). 3.3 - Đối với sợi cáp có cấp điện áp U ≤ 35 kV có chiều dài ≤ 100 m áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,10. 3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng định mức được cộng thêm các định mức tổ hợp thiết bị: a) EI.20010 cho cấp điện áp 110 kV. b) EI.20020 cho cấp điện áp 220 kV. c) EI.20030 cho cấp điện áp 500 kV. EB. 113000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho cáp lực trong trường hợp cáp lực đang ở chế độ vận hành (Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho cáp lực) - PD On-line - Partial Discharge On-line 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện. - Kiểm tra bên ngoài. - Lắp đặt các cảm biến, hiệu chuẩn thiết bị đo. - Thu thập tín hiệu phóng điện cục bộ. - Thu dọn các thiết bị ra khỏi hiện trường. - Phân tích dữ liệu phóng điện cục bộ. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 điểm đo Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 0,500 1,000 2,000 4,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 0,500 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 2,130 3,060 3,940 8,690 Công nhân 5,0/7 công 1,190 3,380 4,130 4,880 Máy thi công Hợp bộ đo và phân tích phóng điện cục bộ ca 1,469 1,869 2,625 2,906 Máy tính ca 1,313 2,025 2,688 2,875 Mã hiệu: EB.1130 10 20 30 40 EB.114000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho cáp lực trong trường hợp cáp lực không mang điện và được tách rời khỏi lưới điện (Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD Off-line cho cáp lực) - PD Off-line - Partial Discharge Off-line 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện. - Đo điện dung cáp. - Đo điện trở cách điện lõi cáp. - Tính toán, điều chỉnh các giá trị điện kháng bù và đấu nối điện kháng bù. - Thử nghiệm không tải thiết bị thí nghiệm. - Lắp các sensor hoặc tụ lọc, hiệu chuẩn tín hiệu phóng điện, đo nhiễu nền. - Cài đặt các thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Kết nối hợp bộ thử với đối tượng thử nghiệm. - Đưa điện áp tăng cao đặt vào lõi cáp điện. - Trong quá trình tăng giảm điện áp thu thập tín hiệu phóng điện cục bộ. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 điểm đo Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 100,000 400,000 600,000 800,000 Cồn công nghiệp kg 4,000 6,000 8,000 10,000 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 2,000 4,000 8,000 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 3,000 3,000 3,000 Ống gen cách điện m 5,000 40,000 60,000 80,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 20000 30,000 40,000 Dây đồng trần 1 x 6,0 mm 2 m 10,000 20,000 20,000 20,000 Dây cáp nguồn 3 pha Cu/XLPE/ PVC - 4x50 mm 2 m - 3,000 3,000 3,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 13,813 18,000 28,500 33,813 Công nhân 5,0/7 công 9,000 15,688 24,250 30,625 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,125 0,188 0,250 0,375 Hợp bộ đo tgδ ca 0,125 0,188 0,250 0,375 Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 1,688 - - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cấp điện áp đến 110kV) ca - 2,188 - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cấp điện áp đến 220 kV) ca - - 2,875 - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay dải (cấp điện áp đến 500 kV) ca - - - 3,688 Hợp bộ đo và phân tích phóng điện cục bộ ca 1,688 2,188 2,875 3,688 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 1,438 1,875 2,688 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 3,563 Máy tính ca 1,125 1,188 2,313 2,563 Mã hiệu: EB.1140 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Trong trường hợp tuyến cáp có nhiều sợi và việc thí nghiệm các sợi này không cần di chuyển máy móc thử nghiệm thì từ sợi thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho đoạn cáp lực có chiều dài ≤ 400 m, trong trường hợp tuyến cáp có chiều dài lớn hơn thì ứng với mỗi đoạn 400 m kéo dài thêm sẽ áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,50 (Ví dụ: sợi cáp dưới 400 m nhân hệ số 1,00; sợi cáp từ 400 m đến 800 m nhân hệ số 1,50; sợi cáp hơn 800 m nhân hệ số 2,00 3.3 - Đối với cáp điện cấp điện áp ≤ 35 kV có chiều dài ≤ 100 m, áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,1. 3.4 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này bảng mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị tương ứng EI.20000. EB.115000 Thí nghiệm điện áp tần số thấp cho cáp lực U ≤ 35 kV (Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35 kV) 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Đo điện dung cáp. - Đo điện trở cách điện lõi cáp. - Thí nghiệm điện áp tần số thấp VLF (Very low Frequency - Tần số thấp). - Ghi nhận các tín hiệu phóng điện cục bộ, tgδ. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường, - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 sợi cáp đơn dài 50 m (hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài 50 m Thành phần hao phí Đơn vị Thí nghiệm điện áp tần số thấp Thí nghiệm điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ Vật liệu Điện năng kWh 5,000 14,000 Cồn công nghiệp kg 4,000 6,000 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 2,000 Giấy nhám số 0 tờ 3,000 3,000 Ống gen cách điện m 5,000 5,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 5,000 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,630 6,840 Công nhân 5,0/7 công 0,880 1,440 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,031 Hợp bộ thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số thấp, tgδ, phóng điện ca 0,156 0,313 Mã hiệu: EB.1150 10 20 3. Ghi chú: 3.1 - Trong trường hợp tuyến cáp có nhiều sợi và việc thí nghiệm các sợi này không cần di chuyển máy móc thử nghiệm thì từ sợi thứ 2 áp dụng bảng định mức nhân hệ số 0,80. 3.2 - Bảng mức trên xác định cho thí nghiệm các sợi cáp có chiều dài ≤ 50 m, trường hợp thí nghiệm cho sợi cáp dài hơn 50 m thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,20. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm điện áp tần số thấp, kết hợp do tgδ và phóng điện thì sử dụng bảng mức thí nghiệm điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ nhân hệ số 1,10. 3.4 - Trường hợp thí nghiệm điện áp tần số thấp, kết hợp đo tgδ thì sử dụng bảng mức thí nghiệm điện áp tần số thấp nhân hệ số 1,50. EB.116000 Thí nghiệm đo thông số đường dây trên không và cáp lực 1.Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra và hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Đấu nối sơ đồ, thực hiện đo điện áp nhiễu ngắn mạch trên đường dây, - Đấu nối sơ đồ, thực hiện đo điện áp nhiễu hở mạch trên đường dây. - Tính toán dòng điện để bơm vào đường dây. - Đo điện trở một chiều đường dây. - Đo các thông số Ro, Xo, Zo, R1, X1, Z1 của đường dây. - Đo các thông số Bo, B1 của đường dây. - Đo tổng trở hỗ cảm ZM, ZOM của đường dây (nếu có). - Tính toán hiệu chỉnh các thông số thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 đường dây 03 pha Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 10,000 14,000 19,600 27,440 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 1,400 1,960 2,744 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 1,400 1,960 2,744 Ống gen cách điện m 20,000 28,000 39,200 54,880 Dây điện Cu/PVC-1x50 mm 2 m 5,000 7,000 9,800 13,720 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 2,000 2,800 3,920 5,488 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 6,940 11,810 13,220 19,750 Công nhân 5,0/7 công 8,530 13,250 18,910 21,560 Máy thi công Máy đo điện trở một chiều đường dây ca 0,813 0,906 1,000 1,094 Máy đo thông số đường dây Bo, B1 ca 1,063 1,250 1,438 1,625 Máy đo thông số đường dây R, X, Z ca 1,438 1,688 1,938 2,250 Đồng hồ kV ca 2,063 2,500 2,938 3,438 Kìm kẹp dòng ca 2,063 2,500 2,938 3,438 Mã hiệu: EB.1160 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Trong trường hợp thực hiện thêm xác định đồng vị pha phía đầu và phía cuối đường dây thì sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 1,10. 3.2 - Trong trường hợp chỉ thực hiện xác định đồng vị pha phía đầu và phía cuối đường dây thì sử dụng bảng định mức trên nhân hệ số 0,20, EB.120000 THÍ NGHIỆM MẪU CÁP LỰC VÀ DÂY DẪN EB.121000 Thí nghiệm mẫu cáp trung áp đến 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường. - Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao. - Đo tổn hao diện môi tgδ. - Kiểm tra kết cấu của cáp. - Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc và cách điện. - Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20°C. - Kiểm tra điện trở suất của các lớp màn chắn bán dẫn. - Kiểm tra chống thấm dọc của cáp. - Lập biên bản và lưu mẫu. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Loại cáp Cáp 1 lõi Cáp 3 lõi Vật liệu Điện năng kWh 1118,000 1120,000 Giẻ lau kg 0,100 0,100 Găng tay sợi đôi 0,500 0,500 Băng dính giấy cuộn 0,500 0,500 Băng dính trắng cuộn 0,500 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,500 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,560 2,150 Công nhân 5,0/7 công 2,530 3,720 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,010 0,031 Máy đo điện trở một chiều ca 0,017 0,042 Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,510 0,510 Máy đo tổn hao điện môi tgδ ca 0,010 0,031 Thiết bị tạo nhiệt chu kỳ ca 2,500 2,500 Thiết bị thử chống thấm ca 13,500 13,500 Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW ca 0,125 0,292 Lò lão hóa công suất 3,1 kW ca 4,200 4,200 Máy nén khí công suất 5m 3 /h ca 4,200 4,200 Thước kẹp ca 0,061 0,132 Thước Panmer ca 0,010 0,019 Thiết bị cắt lát ngang ca 0,008 0,016 Thiết bị soi chiều dày ca 0,017 0,029 Thiết bị cắt lát dọc ca 0,021 0,049 Thiết bị tạo mẫu dạng chày ca 0,010 0,024 Cưa điện ca 0,054 0,131 Mã hiệu: EB.1210 10 20 EB.122000 Thí nghiệm mẫu cáp vặn xoắn ABC 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường. - Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao. - Kiểm tra kết cấu của cáp. - Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20°C. - Kiểm tra lực kéo đứt của từng ruột dẫn, - Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc cách điện. - Lập biên bản và lưu mẫu. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Loại cáp < 4 lõi ≥ 4 lõi Vật liệu Điện năng kWh 132,073 132,233 Giẻ lau kg 0,100 0,100 Găng tay sợi Đôi 0,500 0,500 Băng dính giấy cuộn 0,500 0,500 Băng dính trắng cuộn 0,500 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,500 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,190 1,560 Công nhân 5,0/7 công 0,980 1,350 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,021 0,042 Máy đo điện trở một chiều ca 0,031 0,063 Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp công suất 7,2 kW (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 0,510 0,510 Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW ca 0,229 0,417 Lò lão hóa công suất 3,1 kW ca 2,100 2,100 Máy nén khi công suất 5m 3 /h ca 2,100 2,100 Thước kẹp ca 0,078 0,149 Thiết bị tạo mẫu dạng chày ca 0,028 0,056 Kim cắt cáp (cắt D max 300 mm 2 ) ca 0,035 0,073 Mã hiệu: EB.1220 10 20 EB.123000 Thí nghiệm mẫu dây dẫn trần đường dây trên không mọi cấp điện áp 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra kết cấu của dây dẫn. - Kiểm tra các lớp xoắn, chiều xoắn và bội số bước xoắn của các lớp dây dẫn. - Kiểm tra cơ tính của dây dẫn. - Kiểm tra lớp mạ kẽm của lõi thép. - Kiểm tra số lần bẻ cong sợi nhôm. - Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20°C. - Kiểm tra khối lượng mỡ/km của dây dẫn. - Kiểm tra nhiệt độ chảy giọt của mỡ. - Lập biên bản và lưu mẫu. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị 01 mẫu Vật liệu Điện năng kWh 0,090 Giẻ lau kg 0,100 Găng tay nylon hộp 0,500 Găng tay sợi đôi 0,500 Băng dính giấy cuộn 0,500 Băng dính trắng cuộn 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,500 Axit lít 0,200 Dầu diezen lít 2,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,630 Công nhân 5,0/7 công 0,520 Máy thi công Máy đo điện trở một chiều ca 0,030 Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW ca 0,090 Cân điện tử công suất 0,018 kW ca 0,030 Thước kẹp ca 0,010 Thước Panmer ca 0,030 Kìm cắt cáp (cắt D max 300 mm 2 ) ca 0,040 Mã hiệu: EB.1230 10 EB.124000 Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng (lõi thép) bọc cách điện XLPE/HDPE điện áp đến 35 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao. - Kiểm tra kết cấu của cáp. - Kiểm tra các lớp xoăn, chiều xoắn và bội số bước xoăn của các lớp dây dẫn. - Kiểm tra cơ tính của dây dẫn. - Kiểm tra lớp mạ kẽm của lõi thép. - Kiểm tra số lần bẻ cong sợi nhôm. - Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20° C. - Kiểm tra bề dày của lớp cách diện và vỏ bọc của cáp. - Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc và cách điện. - Lập biên bản và lưu mẫu. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 249,000 Giẻ lau kg 0,100 Găng tay sợi đôi 0,500 Băng dính giấy cuộn 0,500 Băng dính trắng cuộn 0,500 Axit lít 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,160 Công nhân 5,0/7 công 0,844 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,010 Máy đo điện trở một chiều ca 0,031 Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp (cho cáp điện áp đến 35 kV) 0,010 Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW ca 0,302 Lò lão hóa công suất 3,1 kW ca 5,100 Máy nén khí công suất 5m 3 /h ca 5,100 Thước kẹp ca 0,240 Thước Panmer ca 0,031 Thiết bị soi chiều dày ca 0,010 Thiết bị cắt lát dọc ca 0,063 Thiết bị cắt lát ngang ca 0,021 Thiết bị tạo mẫu dạng chày ca 0,063 Cân điện tử ca 0,021 Kìm cắt cáp (cắt D max 300 mm 2 ) ca 0,046 Mã hiệu: EB 1240 10 EB.125000 Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng bọc cách điện hạ áp 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường. - Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao. - Kiểm tra kết cấu của cáp. - Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc và cách diện. - Kiểm tra điện trở một chiều của từng dây dẫn ở 20 độ C. - Lập biên bản và lưu mẫu. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Loại cáp lực 1 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi Vật liệu Điện năng kWh 234,461 234,529 234,597 234,665 Giẻ lau kg 0,100 0,100 0,100 0,100 Găng tay sợi đôi 0,500 0,500 0,500 0,500 Băng dính giấy cuộn 0,500 0,500 0,500 0,500 Băng dính trắng cuộn 0,500 0,500 0,500 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,500 0,500 0,500 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,090 1,230 1,380 1,530 Công nhân 5,0/7 công 0,770 0,910 1,060 1,210 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,010 0,021 0,031 0,042 Máy đo điện trở một chiều ca 0,004 0,008 0,013 0,017 Máy thử cao áp xoay chiều tần số công nghiệp (Cho cấp điện áp đến 1 kV) ca 0,510 0,510 0,510 0,510 Máy thử lực kéo nén công suất 0,1 kW ca 0,125 0,208 0,292 0,375 Lò lão hóa công suất 3,1 kW ca 4,200 4,200 4,200 4,200 Máy nén khí có dầu ca 4,200 4,200 4,200 4,200 Thước kẹp ca 0,081 0,135 0,190 0,246 Thước Panmer ca 0,004 0,004 0,004 0,004 Thiết bị tạo mẫu dạng chày ca 0,031 0,052 0,073 0,094 Kìm cắt cáp (cắt D max 300 mm 2 ) ca 0,032 0,041 0,065 0,080 Mã hiệu: EB.1250 10 20 30 40 EB.130000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG GIS (Gas Insulation Switchgear) EB.131000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho hệ thống GIS 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải máy thử cao áp. - Đo điện trở cách điện hệ thống GIS. - Đo điện dung hệ thống GIS. - Tính toán, cài đặt thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Đấu tắt các biến dòng và các cảm biến đo nhiệt độ của hệ thống GIS. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm, kết nối các thiết bị thí nghiệm. - Thực hiện thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho từng pha của hệ thống GIS ở mức điện áp quy định. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 ngăn lộ Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp (kV) ≤ 35 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 25,000 125,000 187,500 281,250 Cồn công nghiệp kg 2,000 3,000 4,500 6,750 Vải phin trắng 0,8 m m 2,000 3,000 4,500 6,750 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 10,000 15,000 22,500 33,750 Dây đồng trần 1 x6,0 mn 2 m 20,000 30,000 45,000 67,500 Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC- 4x50 mm 2 m - 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 10,310 22,500 32,630 49,000 Công nhân 5,0/7 công 8,060 18,750 28,130 43,000 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,125 0,188 0,250 0,313 Máy đo điện dung ca 0,125 0,438 0,563 0,625 Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 1,688 - - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220kV) ca - 2,625 - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca - - 3,500 - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 500 kV) ca - - - 4,125 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 1,438 1,938 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 2,313 Mã hiệu: EB.1310 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho một lần thử một ngăn lộ GIS, HGIS 3 pha. 3.2 - Trong trường hợp một ngăn lộ GIS phải thử nhiều lần và thiết bị phải chờ đợi tại hiện trường (Ví dụ: lần thử sau lắp thêm biến điện áp, chống sét van) thì lần thử sau sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 0,6. 3.3 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này cho cấp điện áp trên 110 kV, bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị tương ứng EI.20000. EB.132000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho hệ thống GIS EB.132100 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ cho hệ thống GIS trong trường hợp hệ thống đang vận hành (Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ PD On-line cho hệ thống GIS) - PD On-line - Partial Discharge On-line. 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Đo nhiễu nền. - Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện. - Thực hiện đo, ghi lại các dữ liệu thí nghiệm cho từng pha của hệ thống GIS. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 ngăn lộ Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp (kV) ≤ 35 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 0,500 0,750 1,125 1,688 Cồn công nghiệp kg 0,500 0,750 1,125 1,688 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 1,500 2,250 3,375 Ống gen cách điện m 30,000 45,000 67,500 101,250 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 1,000 1,500 2,250 3,375 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 10,000 15,000 22,500 33,750 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 10,380 17,060 25,380 32,810 Công nhân 5,0/7 công 3,880 6,560 9,500 12,810 Máy thi công Máy đo phóng điện cục bộ ca 2,188 2,313 2,719 2,938 Máy tính ca 3,250 3,750 4,219 4,375 Mã hiệu: ED.1321 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức được áp dụng cho 1 ngăn lộ GIS và HGIS 3 pha; 3.2 - Trong trường hợp thí nghiệm cho nhiều ngăn lộ ở cùng vị trí, cùng thời điểm thì từ ngăn lộ thứ 2 trở đi áp dụng bảng mức trên nhân hộ số 0,7. EB.132200 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao kết hợp đo phóng điện cục bộ (Đo phóng điện PD Off-line) cho hệ thống GIS 1. Thanh phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Thử nghiệm không tải máy thử cao áp. - Đo điện trở cách điện hệ thống GIS. - Đo điện dung hệ thống GIS. - Tính toán, cài đặt thông số bảo vệ và thử bảo vệ. - Đấu tắt các biến dòng và các cảm biến đo nhiệt độ của hệ thống GIS. - Đấu nối sơ đồ thí nghiệm, kết nối các thiết bị thí nghiệm. - Đo nhiều nền. - Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm đo phóng điện. - Thực hiện thí nghiệm, tăng dẫn điện áp và ghi lại các tín hiệu phóng điện cho từng pha của hệ thống GIS ở mức điện áp quy định. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 ngăn lộ Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp (kV) ≤ 35 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 25,000 125,000 250,000 375,000 Cồn công nghiệp kg 2,000 3,000 4,500 6,750 Vải phin trắng 0,8 m m 2,000 3,000 4,500 6,750 Ống gen cách điện m 60,000 200,000 300,000 450,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 10,000 15,000 22,500 33,750 Dây đồng trần 1x6,0 mm 2 m 20,000 30,000 45,000 67,500 Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC-4x50 mm 2 m 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 14,060 30,310 45,560 67,000 Công nhân 5,0/7 công 7,880 17,970 27,380 42,500 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,125 0,188 0,250 0,313 Máy đo điện dung ca 0,125 0,438 0,563 0,625 Hợp bộ thử cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) ca 1,650 - - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 110 kV) ca - 2,350 - - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cấp điện áp đến 220 kV) ca - - 3,175 - Hợp bộ thử cao áp nguyên lý cộng hưởng, tần số thay đổi (cho cáp điện áp đến 500 kV) ca - - - 3,800 Máy đo phóng điện cục bộ ca 0,625 0,938 1,500 1,875 Máy tính ca 1,750 2,375 3,000 3,063 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 0,938 1,500 2,219 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 2,750 Mã hiệu: EB.1322 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho một lần thử một ngăn lộ GIS, HGIS 3 pha. 3.2 - Định mức chưa bao gồm công tác tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao, khi thực hiện hạng mục này cho cấp điện áp trên 110 kV, bảng định mức được cộng thêm định mức tổ hợp thiết bị tương ứng EI.20000. EB. 133000 Đo điện trở tiếp xúc cho hệ thống GIS 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Đấu nối sơ đồ đo. - Đo điện trở tiếp xúc. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 ngăn lộ Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 2,915 4,082 5,714 8,000 Cồn công nghiệp kg 1,093 1,531 2,143 3,000 Vải phin trắng 0,8 m m 1,822 2,551 3,571 5,000 Giấy nhám số 0 tờ 1,822 2,551 3,571 5,000 Dây điện Cu/PVC-1x50 mm 2 m 1,093 1,531 2,143 3,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x6 mm 2 m 1,093 1,531 2,143 3,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,440 0,480 0,520 0,560 Công nhân 5,0/7 công 0,130 0,170 0,420 0,500 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,021 0,031 0,042 0,052 Mã hiệu: EB.1330 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định một lần đo điện trở tiếp xúc cho 1 phân đoạn 3 pha trong hệ thống GIS. 3.2 - Bảng mức được áp dụng cho hệ thống GIS và HGIS. EB. 134000 Đo độ kín (hoặc kiểm tra rò khí) hệ thống GIS 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Buộc kín tất cả các vị trí có thể rò khí trên phân đoạn cần đo. - Dung máy kiểm tra rò khí kiểm tra các vị trí đã buộc. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 ngăn lộ Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 2,915 4,082 5,714 8,000 Cồn công nghiệp kg 1,822 2,551 3,571 5,000 Vải phin trắng 0,8 m m 1,822 2,551 3,571 5,000 Nilon cuộn (1m 2 x100m) cuộn 1,822 2,551 3,571 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,880 0,940 1,000 1,060 Công nhân 5,0/7 công 0,560 0,630 1,380 1,500 Máy thi công Máy kiểm tra rò khí ca 0,500 0,500 0,500 0,500 Mã hiệu: EB.1340 10 20 30 40 3. Ghi chú: - Bảng mức được áp dụng cho hệ thống GIS và HGIS. EB.140000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TỦ HỢP BỘ U ≤ 35 KV EB.141000 Đo phóng điện cục bộ tủ hợp bộ U ≤ 35 kV trong trường hợp đang vận hành (Đo phóng điện cục bộ PD On-line tủ hợp bộ U ≤ 35 kV) - PD On-line - Partial Discharge On-line 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tổng thể các tín hiệu xung quanh có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. - Hiệu chuẩn tín hiệu điện áp, tiến hành thí nghiệm phóng điện, ghi nhận giá trị nhiễu nền. - Tiến hành thí nghiệm và ghi nhận tín hiệu phóng điện cục bộ cho tủ hợp bộ bằng cảm biến giám sát phóng điện TEV (Transient Earth Voltage). - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dung cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 tủ Thành phần hao phí Đơn vị Số Iượng Vật liệu Điện năng kWh 5,000 Cồn công nghiệp kg 1,000 Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 Ống gen cách điện m 5,000 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 Băng dính cách điện cuộn 1,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 Dây đồng trần: 1 x6,0 mm 2 m 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 9,630 Công nhân 6,0/7 công 3,630 Máy thi công Máy đo phóng điện cầm tay ca 1,000 Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 0,938 Máy tính ca 3,688 Mã hiệu: EB.1410 10 EB.142000 Đo phóng điện cục bộ tủ hợp bộ U ≤ 35 kV trong trường hợp không mang điện và được tách rời lưới điện (Đo phóng điện cục bộ offline tủ hợp bộ U ≤ 35 kV) - PD Off-line - Partial Discharge Off-line 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tổng thể các tín hiệu xung quanh có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. - Đo điện trở cách điện các thiết bị trong tủ hợp bộ. - Hiệu chuẩn tín hiệu điện áp, tiến hành thí nghiệm phóng điện, ghi nhận giá trị nhiễu nền. - Tiến hành thí nghiệm và ghi nhận tín hiệu phóng điện cục bộ cho tú hợp bộ bằng cảm biến. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 tủ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 15,000 Cồn công nghiệp kg 2,000 Vải phin trắng 0,8 m m 2,000 Ống gen cách điện m 8,000 Giấy nhám số 0 tờ 2,000 Băng dính cách điện cuộn 2,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 5,000 Dây đồng trần: 1x6 mm 2 m 5,000 Nhân công Kỹ sư 6,0/8 công 18,000 Công nhân 6,0/7 công 5,750 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,250 Máy đo phóng điện cầm tay ca 1,125 Hợp bộ đo và phân tích phóng điện ca 1,375 Bộ lọc hạ thế (U ≥ 380 V) ca 1,375 Kilovolmeter (U ≥ 36 kV) ca 1,375 Máy thử cao áp (Đến cấp điện áp 35 kV) ca 1,375 Máy tính ca 3,875 Mã hiệu: EB.1420 10 CHƯƠNG III - THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT EC.10000 CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT EC.11000 Thí nghiệm chống sét van 22 kV - 500 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo dòng điện rò với điện áp một chiều. - Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ (1 pha) Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 0,324 0,405 0,450 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,065 0,081 0,090 0,100 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,130 0,162 0,180 0,200 Giẻ lau kg 0,065 0,081 0,090 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,250 0,710 1,130 1,400 Công nhân 5,0/7 công 0,150 0,480 0,790 1,530 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,021 0,031 0,063 0,083 Hợp bộ thử nghiệm cao áp một chiều ca 0,031 0,042 0,063 0,094 Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều ca 0,031 0,052 0,094 0,125 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,102 0,175 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg - - - 0,241 Mã hiệu: EC.110 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức quy định cho một bộ chống sét van 1 pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1 pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,1. 3.2 - Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1 pha thì từ bộ thử 2 sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 0,8. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm chống sét van đã lắp trên đường dây trên không thì định mức nhân công và ca máy được nhân hệ số 1,2. EC.12000 Thí nghiệm chống sét van U ≤ 15 kV 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo dòng điện rò với điện áp một chiều. - Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ (1 pha) Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) U ≤ 1 3 ≤ U ≤ 6 10 ≤ U ≤ 15 Vật liệu Điện năng kWh 0,207 0,233 0,259 Cồn công nghiệp kg 0,023 0,047 0,052 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,082 0,093 0,104 Giẻ lau kg 0,023 0,047 0,052 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,100 0,200 0,220 Công nhân 4,0/7 công 0,050 0,110 0,120 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,014 0,028 0,031 Hợp bộ thử nghiệm cao áp (cấp điện áp đến 15 kV) ca 0,020 0,039 0,044 Mã hiệu: EC.120 10 20 30 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1 pha thì từ bộ thứ 2 sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 0,8. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm chống sét van đã lắp trên đường dây trên không thì định mức nhân công và ca máy được nhân hệ số 1,2. EC.13000 Thí nghiệm xung cho chống sét van 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra bên ngoài. - Công việc chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra, lắp đặt và hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm. - Đo điện trở cách điện chống sét van trước và sau khi thử xung. - Điều chỉnh cấu hình máy phát xung. - Thử xung dòng điện cho chống sét van. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 quả (CSV) Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 15 22 ÷ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 2,000 2,400 2,880 3,456 4,147 Cồn công nghiệp kg 0,052 0,065 0,081 0,090 0,100 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm 2 m 0,104 0,130 0,162 0,180 0,200 Giẻ lau kg 0,052 0,065 0,081 0,090 0,100 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 0,420 0,490 0,710 0,880 1,050 Công nhân 5,0/7 công 0,230 0,300 1,040 1,380 1,730 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,010 0,021 0,031 0,042 0,063 Hợp bộ thí nghiệm xung ca 0,099 0,125 0,219 0,281 0,344 Máy tính ca 0,031 0,042 0,125 0,188 0,250 Mã hiệu: EC.130 10 20 30 40 50 EC. 14000 Thí nghiệm bộ đếm sét 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra đồng hồ đếm sét. - Kiểm tra đồng hồ đo dòng điện. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, dối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 0,117 Cồn công nghiệp kg 0,023 Vải phin trắng 0,8 m m 0,023 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x4,0 mm 2 m 0,047 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,170 Công nhân 4,0 /7 công 0,090 Máy thi công Đồng hồ Miliampe mẫu ca 0,021 Máy tạo xung ca 0,021 Mê gôm mét ca 0,021 Mã hiệu: EC.140 10 3. Ghi chú: - Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ đếm sét của 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ của 3 pha thì từ bộ thứ 2 sử dụng bàng mức nhân hệ số 0,8. EC.20000 ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT EC.21000 Thí nghiệm điện trở tiếp đất trạm biến áp 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng chung hệ thống tiếp địa. - Đo các khoảng cách tới các vị trí cắm cục đo. - Đo điện trở của hệ thống tiếp địa chung. - Đo điện trở tiếp xúc từ hệ thống tiếp địa chung tới các vị trí nối đất tất cả các thiết bị điện trong trạm điện. - Kết thúc thí nghiệm thu dọn dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: Hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Dây điện Cu/PVC-1x4,0 mm 2 m 10,000 100,000 180,000 320,000 Giấy nhám số 0 tờ 2,000 4,000 8,000 16,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,710 11,190 23,830 39,060 Công nhân 4,0 /7 công 2,080 9,690 19,830 34,060 Máy thi công Hợp bộ đo điện trở tiếp địa ca 0,729 2,375 3,688 5,250 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,729 2,375 3,688 5,250 Mã hiệu: EC.210 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức trên xác định cho một lần thí nghiệm một hệ thống tiếp địa bao gồm đo điện trở hệ thống tiếp địa chung và đo điện trở tiếp xúc từ hệ thống tiếp địa chung tới các vị trí nối đất tất cả các thiết bị điện trong trạm. 3.2 - Trường hợp chỉ đo điện trở hệ thống tiếp địa chung thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,6. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm cho hệ thống tiếp địa của nhà máy điện bao gồm phần trạm điện và nhà máy nối chung thì sử dụng bảng mức cấp điện áp tương ứng nhân hệ số 1,5. EC.22000 Thí nghiệm điện trở tiếp đất cột điện, cột thu lôi 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng chung hệ thống tiếp địa. - Đo tiếp xúc từ hệ thống tiếp đất đến tất cả các mối nối. - Đo các khoảng cách tới các vị trí cắm cực đo. - Tiến hành đo điện trở của hệ thống tại các điểm đo khác nhau. - Tổng hợp và phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 vị trí Thành phần hao phí Đơn vị Kết cấu Thép Bê tông Vật liệu Dây điện Cu/PVC-1x6,0 mm 2 m 8,000 5,000 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,690 0,230 Công nhân 4,0 /7 công 0,540 0,190 Máy thi công Hợp bộ đo điện trở tiếp địa ca 0,281 0,177 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,063 0,021 Mã hiệu: EC.220 10 20 3. Ghi chú: - Bảng mức trên quy định với địa hình bình thường, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc > 25° hoặc sình lầy bùn nước > 50 cm thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,5. EC.30000 ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm. - Chọn các khu vực đóng cọc, hướng đóng, khoảng cách đóng, độ sâu đóng. - Tiến hành đo đạc các thông số điện trở suất các điểm đo của mỗi khu vực đo. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 vị trí Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 3,000 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 Băng dính cách điện cuộn 2,000 Dây điện Cu/PVC-1x4,0 mm 2 m 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 15,130 Công nhân 5,0/7 công 10,440 Máy thi công Máy đo điện trở suất của đất ca 2,479 Mã hiệu: EC.300 10 EC.40000 ĐO ĐIỆN ÁP BƯỚC, ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra và hiệu chỉnh các thiết bị thí nghiệm. - Thi công đóng hệ thống tiếp địa giả lập. - Thực hiện đo điện áp bước, tiếp xúc. - Kiểm tra tổng hợp, hiệu chỉnh các thông số đã thí nghiệm. - Kết thúc thí nghiệm, thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Tổng hợp phân tích kết quả thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 trạm biến áp Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Điện năng kWh 8,438 11,250 15,000 20,000 Giấy nhám số 0 tờ 0,844 1,125 1,500 2,000 Băng dính cách điện cuộn 0,250 0,500 0,750 1,000 Dây điện Cu/PVC-1x4 mm 2 m 1,266 1,688 2,250 3,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,750 15,750 25,250 36,880 Công nhân 5,0/7 công 3,500 9,380 16,500 25,630 Máy thi công Hợp bộ đo điện áp bước, tiếp xúc ca 0,375 0,750 1,125 1,500 Đồng hồ đo dòng điện ca 0,375 0,750 1,125 1,500 Đồng hồ đo điện áp ca 0,375 0,750 1,125 1,500 Mã hiệu: EC.400 10 20 30 40 3. Ghi chú: - Bảng mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu để thi công hệ thống tiếp địa giả lập và dây đấu nối đến hệ thống tiếp địa giả lập. CHƯƠNG IV THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN Quy định chung: - Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 định mức thí nghiệm loại rơle một chức năng tương ứng. - Đối với rơle bảo vệ nhiều nhóm chỉnh định, khi thí nghiệm các chức năng trong nhóm chỉnh định thứ 2 trở đi được nhân hệ số 0,5 so với các chức năng trong nhóm chỉnh định chính. ED.11000 THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ) 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số. - Phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc). - Kiểm tra thông số dưới tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle so lệch (kỹ thuật số) Máy biến áp Thanh cái So lệch dọc đường dây Vật liệu Điện năng kWh 0,400 0,800 0,480 Vải phin trắng 0,8 m m 0,016 0,032 0,019 Cồn công nghiệp kg 0,040 0,080 0,048 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 4,800 9,600 5,760 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,240 0,480 0,288 Mê gôm mét ca 0,080 0,160 0,096 Mã hiệu: ED.110 10 20 30 3. Ghi chú: 3.1 - Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơle so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơle so lệch thanh cái hiện có thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,1. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110 kV có số ngăn > 9 và thanh cái 220 kV có số ngăn > 5 thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,1. 3.3 - Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch điện từ, điện tử thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 1,2; Rơle so lệch trở kháng cao thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,6. 3.4 - Bảng mức xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,8. ED.12000 THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Phối hợp bảo vệ hai đầu. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle khoảng cách Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 2,000 1,800 Vải phin trắng 0,8 m m 0,100 0,090 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,045 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 9,600 6,400 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,461 0,384 Mê gôm mét ca 0,230 0,192 Mã hiệu: ED.120 10 20 ED.13000 THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN, CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle điện áp Rơle dòng điện Rơle chống hư hỏng máy cắt Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 1,000 0,500 1,200 0,600 0,600 0,300 Vải phin trắng 0,8 m m 0,020 0,010 0,020 0,010 0,080 0,064 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,025 0,050 0,025 0,040 0,032 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 2,020 1,340 2,880 1,920 1,630 1,090 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,165 0,137 0,235 0,196 0,115 0,096 Mê gôm mét ca 0,050 0,042 0,072 0,060 0,072 0,060 Mã hiệu: ED.130 10 20 30 40 50 60 3. Ghi chú: 3.1 - Trường hợp thí nghiệm các rơle quá tải, quá kích thì được sử dụng bảng mức rơle dòng điện nhân hệ số 0,6. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm rơle dòng điện có hướng sử dụng định mức rơle dòng điện nhân hệ số 1,15. ED.14000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU 1. Thành phần công việc: - Công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Rơle trung gian, thời gian Rơle tín hiệu Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 0,400 0,200 0,200 0,100 Vải phin trắng 0,8 m m 0,016 0,013 0,016 0,013 Cồn công nghiệp kg 0,040 0,032 0,040 0,032 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 0,530 0,350 0,480 0,320 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,077 0,064 0,069 0,058 Mê gôm mét ca 0,048 0,040 0,043 0,036 Mã hiệu: ED.140 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Bảng mức xác định cho rơle trung gian, rơle tín hiệu độc lập. 3.2 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường (cùng 1 tủ hoặc cùng 1 ngăn lộ) thí nghiệm có nhiều rơle trung gian, rơle thời gian giống nhau thì kể từ máy thứ 2 sử dụng định mức tương ứng nhân hệ số 0,9. 3.3 - Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường (cùng 1 tủ hoặc cùng 1 ngăn lộ) thí nghiệm có nhiều rơle tín hiệu giống nhau thì kể từ máy thứ 2 định mức được nhân hệ số 0,9 đối với rơle tín hiệu điện từ, điện tử và 0,7 đối với rơle tín hiệu kỹ thuật số. ED.15000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra thực hiện từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle công suất; U2, I2; U0, I0 Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 2,000 1,000 Vải phin trắng 0,8 m m 0,100 0,080 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,040 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 2,640 1,760 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,166 0,138 Mê gôm mét ca 0,048 0,040 Mã hiệu: ED.150 10 20 ED.16000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TẦN SỐ 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle tần số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 1,000 0,500 Vải phin trắng 0,8 m m 0,100 0,080 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,040 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 ca 2,110 1,410 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,133 0,111 Mê gôm mét ca 0,038 0,032 Mã hiệu: ED.160 10 20 ED.17000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle tự động đóng lại Rơle kiểm tra đồng bộ Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 2,000 1,000 2,400 1,200 Vải phin trắng 0,8 m m 0,100 0,050 0,100 0,080 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,025 0,050 0,040 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 2,110 1,410 2,530 1,680 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm Rơle ca 0,104 0,086 0,124 0,104 Mê gôm mét ca 0,060 0,050 0,072 0,060 Mã hiệu: ED.170 10 20 30 40 3. Ghi chú: - Trường hợp thí nghiệm rơle tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ thì sử dụng bảng định mức tương ứng nhân hệ số 1,2. ED.18000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Thử tải, chế độ nạp ắc quy. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle điều chỉnh điện áp Rơle tự động nạp ắc quy Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 2,000 1,000 1,600 Vải phin trắng 0,8 m m 0,100 0,080 0,100 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,040 0,100 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 10,360 4,320 1,610 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,284 0,237 0,068 Mê gôm mét ca 0,060 0,050 0,014 Mã hiệu: ED.180 10 20 30 3. Ghi chú: - Trường hợp thí nghiệm rơle tự động điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc thì sử dụng bảng định mức tương ứng nhân hệ số 1,1. - Trong trường hợp thí nghiệm rơle tự động điều chỉnh điện áp cho chế độ vận hành song song hai máy biến áp thì sử dụng bảng định mức tương ứng nhân hệ số 1,1. ED.19000 THÍ NGHIỆM RƠLE GHI SỰ CỐ - LOẠI KỸ THUẬT SỐ 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Ghi chụp sự cố Vật liệu Điện năng kWh 1,800 Vải phin trắng 0,8 m m 0,180 Cồn công nghiệp kg 0,135 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 8,160 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,284 Mê gôm mét ca 0,060 Mã hiệu: ED.190 10 3. Ghi chú: - Bảng mức thí nghiệm rơle ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố. ED.20000 THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP; RƠLE KIỂM TRA THỨ TỰ PHA; RƠLE CẮT ĐẦU RA 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle giám sát mạch cắt Rơle giám sát mạch dòng, mạch áp Rơle kiểm tra thứ tự pha Rơle cắt (Đầu ra) Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu Điện năng kWh 1,200 0,600 1,000 0,500 0,200 0,400 0,200 Vải phin trắng 0,8 m m 0,100 0,080 0,100 0,050 0,200 0,080 0,064 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,040 0,050 0,025 0,100 0,040 0,032 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 1,790 1,190 1,490 0,990 - 0,580 0,380 Công nhân 5,0/7 - - - - 1,050 - - Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,058 0,048 0,048 0,040 0,100 0,077 0,064 Mê gôm mét ca 0,022 0,018 0,015 0,013 0,200 0,048 0,040 Mã hiệu: ED.200 10 20 30 40 50 60 70 3. Ghi chú - Khi thí nghiệm rơle chốt sử dụng định mức tương tự như rơle cắt (đầu ra). ED.21000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động. - Cài đặt các thông số điều khiển, bảo vệ, tín hiệu. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Kiểm tra hệ thống thông tin. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,500 Vải phin trắng 0,8 m m 0,300 Cồn công nghiệp kg 0,150 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 11,520 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,250 Mê gôm mét ca 0,115 Mã hiệu: ED.210 10 3. Ghi chú: 3.1. Bảng mức trên xác định với chức năng điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,5. 3.2. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp đối với máy biến áp (đã bao gồm cả các ngăn tổng máy biến áp) thì sử dụng bảng mức nhân với hệ số 2,0. 3.3. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp cho một thiết bị (bộ Input/Output - vào/ra) thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2. 3.4. Trường hợp thí nghiệm PLC (Programmable Logic Controller) cho nhiều thiết bị thì mỗi thiết bị sẽ sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2. ED.22000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM (Khối Điều khiển trung tâm) 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động. - Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng điều khiển. - Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Kiểm tra hệ thống thông tin. - Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,050 Vải phin trắng 0,8 m m 0,210 Cồn công nghiệp kg 0,105 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 11,520 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,092 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,200 Mã hiệu: ED.220 10 ED.23000 THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra cơ cấu. - Kiểm tra độ kín có gia nhiệt. - Chạy bơm dầu tuần hoàn có gia nhiệt. - Hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Rơle hơi Rơle dòng dầu Vật liệu Điện năng kWh 2,000 1,600 Giẻ lau kg 0,500 0,400 Dầu biến áp lít 4,000 3,200 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Công 1,560 1,270 Máy thi công Máy nén khí ca 0,063 0,050 Mê gôm mét ca 0,016 0,016 Bơm dầu 2 kW ca 0,286 0,219 Biến tần điều chỉnh tốc độ dòng chảy ca 0,245 0,188 Lưu lượng kế mẫu ca 0,245 0,188 Bộ gia nhiệt dầu ca 0,245 0,188 Nhiệt kế hiện số ca 0,245 0,188 Hợp bộ thử rơle gas, dòng dầu ca 0,318 0,250 Máy nén khí có dầu ca 0,042 0,031 Van điều chỉnh ca 0,203 0,156 Mã hiệu: ED.230 10 20 ED.24000 RƠLE CHỌN THỜI ĐIỂM ĐÓNG CẮT MÁY CẮT TỤ HOẶC KHÁNG - KỸ THUẬT SỐ 1. Thành phần công việc: - Các công tác chuẩn bị thí nghiệm. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra thực hiện từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Vải phin trắng m 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,050 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,500 Băng dính cách điện cuộn 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,690 Công nhân 5,0/7 công 2,190 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 1,063 Mê gôm mét ca 0,063 Đồng hồ vạn năng ca 1,688 Bộ nguồn 1 chiều ca 1,063 Mã hiệu: ED.240 10 ED.25000 RƠLE NHẬN THÔNG TIN PHỐI HỢP TÁC ĐỘNG TỪ BẢO VỆ ĐẦU ĐỐI DIỆN - KỸ THUẬT SỐ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra thực hiện từng chức năng. - Phối hợp bảo vệ giữa hai đầu. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Vải phin trắng m 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,050 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,500 Băng dính cách điện cuộn 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,440 Công nhân 5,0/7 công 1,190 Máy thi công Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,750 Mê gôm mét ca 0,063 Đồng hồ vạn năng ca 0,875 Bộ nguồn 1 chiều ca 0,750 Mã hiệu: ED.250 10 ED.26000 THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH XẢ NẠP ẮC QUY 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra bên ngoài. - Kiểm tra kỹ thuật. - Chuẩn bị trước khi xả, nạp ắc quy. - Nạp ắc quy. - Xả ắc quy. - Tháo dỡ sơ đồ đấu nối. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí Đơn vị tính: 1 dàn Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Vải phin trắng 0,8 m m 5,000 Cồn công nghiệp kg 3,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 9,380 Công nhân 4,0/7 công 8,250 Máy thi công Thiết bị xả ắc quy ca 1,688 Thiết bị đo nhiệt độ ca 3,375 Mê gôm mét ca 0,750 Đồng hồ vạn năng ca 4,000 Mã hiệu: ED.260 10 ED.27000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT ẮC QUY ONLINE 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra bên ngoài. - Cấu hình hệ thống giám sát. - Thu thập giám sát các thông số trong quá trình nạp ắc quy. - Thu thập giám sát các thông số trong quá trình xả ắc quy. - Tháo rỡ sơ đồ đấu nối. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 Cồn công nghiệp kg 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,850 Công nhân 4,0/7 công 2,200 Máy thi công Thiết bị đo nhiệt độ ca 2,083 Đồng hồ vạn năng ca 2,104 Ampe kìm DC (đo dòng điện một chiều) ca 2,083 Mã hiệu: ED.270 10 ED.28000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ DÒ TÌM ĐIỂM CHẠM ĐẤT NGUỒN MỘT CHIỀU TRONG TRƯỜNG HỢP THIẾT BỊ ĐANG VẬN HÀNH (DC ONLINE) 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Kiểm tra cách điện. - Cấu hình hệ thống giám sát. - Kiểm tra kỹ thuật. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Vải phin trắng 0,8 m m 1,000 Cồn công nghiệp kg 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,980 Công nhân 4,0/7 công 2,020 Máy thi công Hộp biến trở mẫu ca 0,542 Mê gôm mét ca 0,125 Đồng hồ vạn năng ca 0,667 Mã hiệu: ED.280 10 ED.29000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHỊ THỨ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, bản vẽ. - Lập sơ đồ và trình tự đồng vị. - Kiểm tra đồng vị. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, lập biên bản thí nghiệm. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 điểm đồng vị Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Vải phin trắng m 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,050 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,500 Băng cách điện cuộn 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,130 Công nhân 5,0/7 công 0,920 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,750 Đồng hồ đo góc pha ca 0,125 Bộ đàm ca 0,375 Mã hiệu: ED.290 10 ED.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHẤT THỨ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm. - Kiểm tra bên ngoài, xác định vị trí các điểm đặt thiết bị đo và điểm đấu nối. - Hiệu chuẩn thiết bị đo. - Tiến hành quá trình đo xác định từng pha của đường đây. - Thu dọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công, trao trả hiện trường. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 điểm đồng vị Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp (kV) ≤ 35 66 ÷ 110 220 500 Vật liệu Pin AA quả 6,000 6,000 6,000 6,000 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 5,250 8,000 11,250 15,000 Công nhân 5,0/7 công 4,880 7,500 10,630 14,250 Máy thi công Máy đo đồng vị pha nhất thứ online ca 0,875 1,125 1,375 1,625 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - 0,969 1,188 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - - 1,406 Mã hiệu: ED.300 10 20 30 40 ED.40000 THÍ NGHIỆM VĂN PHÒNG NỔ MÁY BIẾN ÁP 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra độ kín. - Kiểm tra đặc tính đặc tuyến áp suất đột biến. - Xác định áp suất đột biến tối thiểu gây tác động. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí : Đơn vị tính: 1 thiết bị Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu: Điện năng kWh 4,000 Giẻ lau kg 0,500 Dầu biến áp lít 5,000 Nhân công: Kỹ sư 4,0/8 công 0,530 Công nhân 5,0/7 công 0,410 Máy thi công: Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,125 Mê gôm mét ca 0,031 Bơm dầu ca 0,188 Máy nén khí có dầu ca 0,125 Áp kế mẫu điện tử tự ghi ca 0,271 Nhiệt kế chuẩn hiện số ca 0,188 Vạn năng hiện số ca 0,094 Van điện từ ca 0,188 Mã hiệu: ED.400 10 CHƯƠNG V - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN EE.10000 THÍ NGHIỆM AM PE MÉT, VÔN MÉT 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây. - Kiểm tra sai số. - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Am pe mét Vôn mét Xoay chiều (AC) Một chiều (DC) Xoay chiều (AC) Một chiều (DC) Vật liệu Điện năng kWh 0,500 0,250 0,500 0,250 Vải phin trắng 0,8 m m 0,010 0,010 0,010 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,010 0,010 0,010 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,530 0,500 0,530 0,500 Công nhân 4,0/7 công 0,270 0,250 0,270 0,250 Máy thi công Máy đo vạn năng ca 0,020 0,018 0,020 0,018 Mê gôm mét ca 0,015 0,014 0,015 0,014 Bộ nguồn AC-DC ca 0,040 0,037 0,040 0,037 Mã hiệu: EE.100 10 20 30 40 EE.20000 THÍ NGHIỆM AM PE MÉT, VÔN MÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MÁY BIẾN ÁP, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây. - Kiểm tra sai số. - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí : Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Am pe mét, Vôn mét có bộ biến đổi Báo chạm đất; Đo độ lệch điện áp Chỉ thị nấc máy biến áp; Đồng bộ kế Tần số kế Vật liệu Điện năng kWh 0,300 0,150 0,600 0,450 Vải phin trắng 0,8 m m 0,010 0,010 0,010 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,010 0,010 0,010 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,580 0,580 1,040 0,940 Công nhân 4,0/7 công 0,320 0,320 0,590 0,480 Máy thi công Máy đo vạn năng ca 0,010 0,010 0,010 0,010 Máy phát tần số ca - - - 0,040 Mê gôm mét ca 0,015 0,015 0,015 0,015 Bộ nguồn AC-DC ca 0,040 0,040 0,040 0,040 Mã hiệu: EE.200 10 20 30 40 EE.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG: CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây. - Kiểm tra sai số. - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Đồng hồ công suất 3 pha Góc pha Có biến đổi Không biến đổi Vật liệu Điện năng kWh 0,450 0,225 0,450 Vải phin trắng 0,8 m m 0,010 0,010 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,010 0,010 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 1,040 0,950 0,940 Công nhân 4,0/7 công 0,590 0,500 0,480 Máy thi công Máy đo vạn năng ca 0,010 0,008 0,010 Máy phát tần số ca - - 0,040 Mê gôm mét ca 0,015 0,012 0,015 Bộ nguồn AC-DC ca 0,040 0,032 0,040 Mã hiệu: EE.300 10 20 30 EE.40000 THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tự chuyển, tự quay. - Bộ ghi công suất. - Chuyển mạch thời gian. - Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Công tơ 1 pha Công tơ 3 pha Điện từ Điện tử Điện từ Kỹ thuật số lập trình Vật liệu Điện năng kWh 1,000 0,800 1,200 0,960 Vải phin trắng 0,8 m m 0,010 0,008 0,012 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,008 0,012 0,010 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,100 0,080 0,120 0,096 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 0,250 1,250 0,630 3,130 Công nhân 5,5 /7 công 0,140 0,680 0,340 1,690 Máy thi công Máy tính xách tay ca - 0,071 - 0,179 Công tơ mẫu xách tay ca 0,023 0,057 0,057 0,143 Bộ nguồn 3 pha ca 0,023 0,057 0,057 0,143 Mã hiệu: EE.400 10 20 30 40 EE.50000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CÓ LẬP TRÌNH 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn lưu giữ. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Kiểm tra sai số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí : Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,000 Vải phin trắng 0,8 m m 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,100 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 1,550 Công nhân 5,5/7 công 0,520 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,071 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,170 Mã hiệu: EE.500 10 3. Ghi chú: - Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng thì sử dụng bảng định mức nhân hệ số 0,2. EE.60000 THÍ NGHIỆM TỔNG TRỞ CỦA HỆ THỐNG MẠCH NHỊ THỨ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu, bản vẽ nhị thứ. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm. - Kiểm tra và thí nghiệm tổng trở mạch nhị thứ. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 0,400 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x2,5 mm 2 m 0,200 Chì niêm phong (D 10 mm) viên 30,000 Dây chì niêm phong (dùng cho loại D 10 mm) sợi 30,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,920 Máy thi công Máy đo tổng trở mạch nhị thứ ca 0,313 Bộ nguồn tạo dòng, áp 3 pha ca 0,313 Hợp bộ đo lường ca 0,125 Mê gôm mét ca 0,031 Mã hiệu: EE.600 10 EE.70000 THÍ NGHIỆM TỔN THẤT ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG MẠCH ĐIỆN ÁP 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, bản vẽ nhị thứ; - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm; - Kiểm tra và thí nghiệm tổn thất điện áp; - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 0,200 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x2,5 mm 2 m 0,200 Dây điện Cu/PVC/PVC- 4x4,0 mm 2 m 0,200 Chì niêm phong (D 10 mm) viên 15,000 Dây chì niêm phong (dùng cho loại D 10 mm) sợi 15,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,130 Máy thi công Máy đo tổn thất điện áp ca 0,188 Bộ nguồn tạo điện áp 3 pha ca 0,188 Hợp bộ đo lường ca 0,125 Mê gôm mét ca 0,031 Mã hiệu: EE.700 10 CHƯƠNG VI - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT EF.10000 THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu; - Kiểm tra tình trạng bên ngoài; - Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo; - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số; - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Kiểu trực tiếp Kiểu nhiệt giãn nở Không tiếp điểm Có tiếp điểm Không tiếp điểm Có tiếp điểm Vật liệu Điện năng kWh - - 0,500 0,500 Dây điện Cu/PVC/PVC - 2x1,5 mm 2 m - 0,050 - 0,050 Giẻ lau kg 0,100 0,100 0,100 0,100 Xăng lít 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,390 0,440 0,410 0,470 Công nhân 4,0/7 công 0,260 0,310 0,290 0,340 Máy thi công Mê gôm mét ca - 0,031 - 0,031 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,032 0,038 0,032 0,038 Bàn tạo áp lực chuẩn ca 0,258 0,309 0,286 0,344 Áp kế chuẩn hiện số ca 0,141 0,169 0,156 0,188 Đồng hồ vạn năng ca - 0,225 - 0,250 Mã hiệu: EF.100 10 20 30 40 EF.20000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo. - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số. - Kiểm tra các tiếp điểm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Đồng hồ mức kiểu phao Đồng hồ chênh áp chỉ mức Cầu đo nhiệt độ chỉ thị Vật liệu Điện năng kWh - 1,000 6,000 Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x1,5 mm 2 m - - 0,050 Ống nhựa D10 m 0,200 0,200 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,310 0,970 0,560 Công nhân 4,0/7 công 0,250 0,730 0,460 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,031 0,015 Đồng hồ vạn năng ca 0,104 0,188 0,292 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,032 0,208 0,292 Lò ổn nhiệt ca - - 0,250 Mã hiệu: EF.200 10 20 30 EF.30000 THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo. - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,050 Giẻ lau kg 0,050 Cồn công nghiệp kg 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,410 Công nhân 4,0/7 công 0,280 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 Bàn tạo áp lực chuẩn ca 0,281 Áp kế chuẩn hiện số ca 0,125 Đồng hồ vạn năng ca 0,188 Mã hiệu: EF.300 10 3. Ghi chú: - Bảng định mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ. EF.40000 THÍ NGHIỆM BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo. - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 cái Thành phần hao phí Đơn vị Bộ biến đổi tín hiệu Áp suất Chênh áp chỉ mức Nhiệt độ Vật liệu Điện năng kWh 1,000 1,000 2,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,050 0,050 0,050 Giẻ lau kg 0,050 0,050 0,050 Cồn công nghiệp kg 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,790 0,790 0,880 Công nhân 4,0/7 công 0,590 0,590 0,700 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,031 0,031 Bàn tạo áp lực chuẩn ca 0,438 0,438 - Áp kế chuẩn hiện số ca 0,313 0,313 - Hợp bộ đo lường đa chức năng cầm tay ca 0,313 0,313 0,417 Lò ổn nhiệt ca - - 0,417 Mã hiệu: EF.400 10 20 30 3. Ghi chú: - Định mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ. CHƯƠNG VII THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠLE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU Quy định chung: 1. Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn. 2. Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp. 3. Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và điều khiển liên quan hoặc thiết bị trọn bộ tương đương như các tủ hợp bộ trung áp ≤ 35 kV. EG.10000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN XOAY CHIỀU, MỘT CHIỀU; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Mạch cấp nguồn (AC-DC) Mạch điện áp Mạch tín hiệu Mạch dòng điện Vật liệu Điện năng kWh 0,200 0,200 0,200 0,200 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,500 0,500 0,500 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,280 7,270 6,240 4,200 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca - 0,250 - 0,183 Mê gôm mét ca 0,125 0,125 0,125 0,125 Mã hiệu: EG.100 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1 - Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều - AC và một chiều - DC) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều. 3.2 - Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1 pha thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,4. a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110 kV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái ≥ 220 kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1. b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1. 3.3 - Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110 kV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau: a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,8. b) Cấp điện áp 220 kV: sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1. c) Cấp điện áp 500 kV: sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,2. d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn máy biến áp có cấp điện áp ≥ 110 kV thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,5. 3.4 - Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7. 3.5 - Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị: Mỗi hệ thống mạch dòng điện được sử dụng trong ngăn thiết bị đó sẽ tính bằng định mức mạch dòng điện nhân hệ số 0,1. EG.20000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT, DAO CÁCH LY 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Máy ngắt điện áp (kV) Dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) ≤ 35 (Bộ 3 pha) 66 ÷ 110 (Bộ 3 pha) 220 ÷ 500 (Bộ 3 pha) Vật liệu Điện năng kWh 1,200 1,500 1,875 0,960 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,320 0,400 0,500 0,256 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,150 5,180 6,480 3,320 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,154 0,192 0,240 0,123 Mê gôm mét ca 0,100 0,125 0,156 0,080 Mã hiệu: EG.200 10 20 30 40 3. Ghi chú: 3.1. Định mức sử dụng cho thí nghiệm mạch điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC)*. 3.2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển thiết bị với trạm vừa có điều khiển bằng cơ vừa có trang bị điều khiển bằng máy tính thì sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,05. 3.3. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly), dao cách ly 1 pha có điều khiển: sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,4. * Giải thích: I/O: Input/Output - Dữ liệu vào/ra; RTU: Remote Terminal Unit - Thiết bị thu thập dữ liệu đầu cuối; PLC: Programmable Logic Controller - Thiết bị điều khiển cho phép lập trình thực hiện các thuật toán điều khiển logic. EG.30000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Làm mát (Bộ theo máy biến áp) Sấy, chiếu sáng cho tủ (10 tủ) Vật liệu Điện năng kWh 0,480 0,246 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,128 0,066 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,660 1,360 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,061 - Mê gôm mét ca 0,063 0,046 Mã hiệu: EG.300 0 30 3. Ghi chú: - Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng. EG.40000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Đo lường (Ngăn thiết bị) Ghi chụp (Bộ ghi sự cố) Bảo vệ (Ngăn thiết bị) Vật liệu Điện năng kWh 0,400 0,500 0,500 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,320 0,500 0,400 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,680 9,450 4,200 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,154 0,240 0,192 Mê gôm mét ca 0,080 0,125 0,100 Mã hiệu: EG.400 10 20 30 3. Ghi chú: 3.1. Hệ thống mạch ghi chụp trong bảng mức trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,7. 3.2. Hệ thống mạch bảo vệ trong bảng mức trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ. EG.50000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ) 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Mạch điều chỉnh điện áp dưới tải (bộ 3 pha) Mạch đóng lặp lại máy ngắt (1 máy ngắt) Vật liệu Điện năng kWh 2,450 0,583 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,400 0,120 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 12,670 2,460 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC ca 0,240 0,080 Mê gôm mét ca 0,125 0,042 Mã hiệu: EG.500 10 20 3. Ghi chú: 3.1 - Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110 kV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được sử dụng bảng mức nhân hệ số điều chỉnh như sau: a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: nhân hệ số 0,5; b) Cấp điện áp 220 kV: nhân hệ số 1,2; c) Cấp điện áp 500 kV nhân hệ số 1,3. 3.2 - Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,25. EG.60000 THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Modem, interface v.v... - Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,250 Cáp bọc Cu/PVC/PVC-4x4,0 mm 2 m 0,175 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,360 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC ca 0,080 Mê gôm mét ca 0,063 Mã hiệu: EG.600 10 3. Ghi chú: - Hệ thống mạch trong bảng mức trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU (Remote Terminal Unit - Thiết bị thu thập dữ liệu đầu cuối). EG.70000 THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT) 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý. - Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào. - Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 0,400 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,300 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,520 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,192 Mê gôm mét ca 0,100 Mã hiệu: EG.700 10 3. Ghi chú: 3.1. Hệ thống trong bảng mức trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220 kV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logic cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số điều chỉnh như sau: a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: nhân hệ số 0,5; b) Cấp điện áp 110 kV: nhân hệ số 0,7; c) Cấp điện áp 500 kV: nhân hệ số 1,1. 3.2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch logic toàn trạm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp. 3.3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện, sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2. EG.80000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý. - Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào. - Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 0,400 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,180 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,192 Mê gôm mét ca 0,100 Mã hiệu: EG.800 10 3. Ghi chú: 3.1- Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 kV, khi thí nghiệm điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ sỏ điều chỉnh như sau: a) Cấp điện áp ≤ 35 kV: nhân hệ số 0,5; b) Cấp điện áp 110 kV: nhân hệ số 0,7; c) Cấp điện áp 500 kV: nhân hệ số 1,1. 3.2- Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ Input/Output - vào/ra) sử dụng bảng mức nhân hệ số 0,2. EG.90000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý. - Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào. - Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: hệ thống Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 0,600 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,300 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 7,780 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,288 Mê gôm mét ca 0,150 Mã hiệu: EG.900 10 3. Ghi chú: 3.1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220 kV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số điều chỉnh như sau: a) Cấp điện áp 110 kV: nhân hệ số 0,7; b) Cấp điện áp 500 kV: nhân hệ số 1,1. 3.2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2. CHƯƠNG VIII THÍ NGHIỆM MẪU HÓA EH.10000 THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC (HÓA LÝ) MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN EH.11000 Thí nghiệm tỷ trọng của dầu cách điện 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị dụng cụ và máy thí nghiệm. - Lấy mẫu theo quy định. - Thí nghiệm đo tỷ trọng của dầu cách điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 0,500 Giẻ lau kg 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,410 Công nhân 5,0/7 công 0,470 Máy thi công Máy đo tỷ trọng ca 0,063 Mã hiệu: EH.110 10 EH.12000 Thí nghiệm độ nhớt động học của dầu cách điện 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị dụng cụ, máy thử nghiệm. - Lấy mẫu theo quy định. - Thí nghiệm độ nhớt động học của dầu cách điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,500 Giẻ lau kg 0,100 Heptane lít 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,690 Công nhân 5,0/7 công 0,940 Máy thi công Máy đo độ nhớt động học ca 0,250 Mã hiệu: EH.120 10 EH.13000 Thí nghiệm trị số A-xít của dầu cách điện 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị dụng cụ. - Lấy mẫu theo quy định. - Pha hóa chất, thuốc thử, dung môi chuẩn độ. - Thí nghiệm trị số a-xít của dầu cách điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,500 A xít clohydrich HCl 0.1N ống 0,050 Kali hydroxít KOH gam 1,000 Phenolphtalein gam 1,000 P.NaphthoIbenzein gam 1,000 Kali biphtalat gam 1,000 Toluen lít 0,200 Cồn propanol lít 0,100 Giấy lọc không tro hộp 0,100 Giẻ lau kg 0,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,720 Công nhân 5,0/7 công 1,000 Máy thi công Máy đo độ a xít ca 0,125 Cân phân tích ca 0,094 Mã hiệu: EH.130 10 EH.14000 Thí nghiệm trị số A-xít Bazơ hòa tan của dầu cách điện 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị dụng cụ. - Lấy mẫu theo quy định. - Pha hóa chất, thuốc thử, dung môi chuẩn độ. - Thí nghiệm trị số a xít bazơ hòa tan của dầu cách điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,500 Giẻ lau kg 0,200 A xít clohydrich HCl 0.1N ống 0,050 Kali hydroxít KOH gam 1,000 Phenolphtatein gam 0,500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,750 Công nhân 5,0/7 công 1,060 Mã hiệu: EH.140 10 EH.15000 Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy cốc kín của dầu cách điện 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị dụng cụ, máy đo. - Lấy mẫu theo quy định. - Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy của dầu cách điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,500 Giẻ lau kg 0,200 Dầu chuẩn chớp cháy ml 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,690 Công nhân 5,0/7 công 0,940 Máy thi công Máy đo nhiệt độ chớp cháy ca 0,250 Mã hiệu: EH.150 10 EH.20000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG, Tgδ CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu theo quy định. - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu. - Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, tgδ dầu cách điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp xuyên thủng tgδ dầu Vật liệu Điện năng kWh 1,500 2,000 Dây điện Cu/PVC/PVC-2x1,5 mm 2 m 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,860 1,560 Công nhân 5,0/7 công 0,460 0,840 Máy thi công Máy đo tgδ dầu cách điện ca - 0,250 Máy đo điện áp xuyên thủng ca 0,250 - Mã hiệu: EH.200 10 20 EH.30000 THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH ÔXY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Chuẩn bị, kiểm tra dụng cụ, thiết bị và hóa chất thí nghiệm. - Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử. - Pha chế các loại thuốc thử. - Tiến hành thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập biên bản bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Nước cất lít 0,100 Giấy lọc không tro hộp 0,100 C2H5OH (Ethanol) lít 0,100 Toluen lít 0,200 Heptan lít 0,500 Hyđroxydekali (KOH) gam 20,000 Ôxy bình 0,010 Điện năng kWh 30,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,840 Công nhân 5,0/7 công 7,120 Máy thi công Máy kiểm tra độ ổn định ôxy hóa dầu ca 2,400 Mã hiệu: EH.300 10 EH.40000 THÍ NGHIỆM VI HÀM LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu theo quy định. - Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm. - Tiến hành thực hiện thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 5,000 Hydranal A lít 0,020 Hydranal C lít 0,002 Etanol lít 0,100 Giẻ lau kg 0,100 Nước chuẩn 0.1 (Hydranal-Water Standard 0.1) ml 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,750 Công nhân 5,0 /7 công 1,810 Máy thi công Máy vi lượng ẩm ca 0,125 Tủ sấy ca 0,375 Cân phân tích ca 0,375 Mã hiệu: EH.400 10 EH.50000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu theo quy định. - Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn. - Kiểm tra bảng thông số chuẩn. - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu. - Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu. - Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đường chuẩn. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 5,000 Khí Argon 99,999% bình 0,004 Nước siêu sạch ≥ 5 Mega ôm lít 0,021 Khí chuẩn nồng độ thấp, nồng độ cao bình 0,002 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,210 Công nhân 5,0 /7 công 3,040 Máy thi công Hợp bộ máy phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện. ca 1,500 Tủ sấy ca 0,380 Mã hiệu: EH.500 10 EH.60000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm. - Lắp nối hệ thống khí SF6. - Tiến hành thí nghiệm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, lập biên bản bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,440 Công nhân 5,0/7 công 2,380 Máy thi công Máy phân tích độ ẩm khí SF6 ca 0,700 Mã hiệu: EH.600 10 3. Ghi chú: 3.1. Bảng mức trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho một bình chứa khí. 3.2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7. EH.70000 THÍ NGHIỆM TẠP CHẤT CƠ HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Lấy mẫu theo quy định. - Chuẩn bị máy thử. - Chuẩn bị mẫu. - Tiến hành thí nghiệm. - Xử lý kết quả đo, lập báo cáo. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 3,000 Heptane lít 0,500 Dung dịch chuẩn MTD* (Medium Test Dust in Hydraulic fluid) lít 0,010 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,060 Công nhân 5,0/7 công 1,130 Máy thi công Máy đo tạp chất cơ học ca 0,250 Tủ sấy ca 0,375 Mã hiệu: EH.700 10 * Giải thích: MTD - Medium Test Dust in Hydraulic fluid (Bụi thử nghiệm trung bình trong chất lỏng thủy lực). EH.80000 THÍ NGHIỆM LƯU HUỲNH ĂN MÒN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Lấy mẫu theo quy định. - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. - Chuẩn bị mẫu. - Tiến hành thí nghiệm. - Xử lý kết quả đo, lập báo cáo. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 12,000 Dung môi làm sạch lít 0,250 Khí trơ (Nitơ) bình 0,001 Miếng đồng ăn mòn miếng 1,000 Giấy nháp silicon siêu mịn tờ 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,440 Công nhân 5,0/7 công 4,750 Máy thi công Máy xác định ăn mòn đồng ca 3,750 Tủ sấy ca 0,375 Mã hiệu: EH.800 10 EH.90000 THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG FUFURAL (METHANOL) TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu dầu. - Chuẩn bị máy thử, hiệu chuẩn máy. - Chuẩn bị mẫu thử. - Tiến hành thí nghiệm. - Lập biên bản bàn giao. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 6,000 + 2-Acetyl furan - 99% purity cây 1,000 + 2- Furandehyde-99% purity cây 1,000 + Furfuryl Alcohol- 99% purity cây 1,000 + 5-Hydroxylmethyl-2-Furandehyde - 99% purity cây 1,000 + 5-Methyl -2- furandehyde-99% purity cây 1,000 SPE Silicagel cái 1,000 Vial cái 1,000 Đầu tuýp micro-pipette cái 5,000 Xy lanh nhựa 10ml cái 1,000 Filter (0,45 μm) tờ 1,000 n-Hexan - HPLC grade ml 40,000 Acetonitrile - HPLC grade ml 100,000 Nước - HPLC grade ml 150,000 Diclometan - HPLC grade mL 25,000 Toluen - HPLC grade ml 10,000 Khí Nitơ bình 0,005 Nước (rửa dụng cụ thủy tinh) m 3 0,100 Giẻ lau kg 0,100 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,440 Công nhân 5,0/7 công 2,500 Máy thi công Hệ thống máy thử Furfural (Methanol) ca 1,375 Cân phân tích ca 0,250 Tủ sấy ca 0,375 Máy tính ca 1,375 Mã hiệu: EH.900 10 EH.100000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT PCBs* TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Lấy mẫu theo quy định. - Chuẩn bị máy thử. - Chuẩn bị mẫu. - Tiến hành thí nghiệm. - Xử lý kết quả đo, lập báo cáo. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 6,000 2,2,4- trimethylpentan (isooctan) lít 0,100 Aroclor 1242 ml 1,000 Aroclor 1254 ml 1,000 Aroclor 1260 ml 1,000 Nội chuẩn C209 ml 0,200 SPE Florisil cây 2,000 Vial cái 4,000 Na2SO4 khan gam 5,000 H2SO4 lit 0,100 Nước cất 2 lần lít 0,200 Khí Nitơ bình 0,005 Giấy quỳ chỉ thị màu hộp 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,060 Công nhân 5,0/7 công 1,880 Máy thi công Máy thử PCB ca 0,875 Cân phân tích ca 0,188 Tủ sấy ca 0,375 Máy tính ca 0,875 Mã hiệu: EH.1000 10 * Giải thích: Hợp chất PCBs (Polychlorinated Biphenyl) - Là các hợp chất nhân tạo đã được sử dụng trong các sản phẩm điện, phân hủy chậm và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. EH.110000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CÁC BON ĐEN TRONG VỎ CÁP LÀM TỪ VẬT LIỆU PE* 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Lấy mẫu theo quy định. - Chuẩn bị mẫu. - Chuẩn bị máy thử. - Tiến hành thí nghiệm. - Xử lý kết quả đo. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 3,000 Khí ôxy bình 0,005 Khí trơ (Nitơ) bình 0,005 Chất chuẩn kim loại nguyên chất hiệu chuẩn máy (Ir, Bi, Sn, Zn, Al, Ag) gam 1,000 CaC2O4,H2O Can xi oxalat mono hydrat gam 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,250 Công nhân 5,0/7 công 1,250 Máy thi công Hợp bộ xác định hàm lượng các bon đen ca 0,500 Cân phân tích ca 0,125 Máy tính ca 0,500 Mã hiệu: EH.1100 10 * Giải thích: Vật liệu PE là các vật liệu được tạo nên từ nhựa Polyetylen. EH.120000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT DẦU CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC TRONG CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH (GIÁM SÁT DẦU ONLINE*) 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra hệ thống. - Hiệu chuẩn máy. - Đưa hệ thống vào hoạt động. - Lập báo cáo bàn giao đưa vào vận hành. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 bộ Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,000 Khí chuẩn bình 0,005 Khí mang (Helium hoặc Argon) bình 0,005 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,500 Công nhân 5,0/7 công 2,250 Máy thi công Máy tính xách tay ca 1,750 Mã hiệu: EH.1200 10 3. Ghi chú: 3.1- Định mức này chỉ áp dụng cho phần thí nghiệm hiệu chỉnh phần hóa. 3.2- Các cảm biến nhiệt độ và các mạch tín hiệu sử dụng các định mức loại tương ứng. * Giải thích: Thiết bị giám sát dầu online là thiết bị có chức năng phân tích các loại khí hòa tan trong dầu máy biến áp nhằm phát hiện, cảnh báo và chẩn đoán sớm các lỗi trong máy biến áp trong khi máy biến áp đang được vận hành. EH.130000 THÍ NGHIỆM ĐỘ SẠCH CỦA KHÍ SF 6 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm. - Lắp nối hệ thống khí SF 6 . - Tiến hành thí nghiệm. - Xử lý kết quả đo, lập báo cáo. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,000 Băng tan cuộn 1,000 Giẻ lau kg 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,060 Công nhân 5,0/7 công 1,250 Máy thi công Máy thử độ sạch khí SF 6 ca 0,625 Máy thử độ rò khí SF 6 ca 0,375 Mã hiệu: EH.1300 10 EH.140000 THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG KHÍ PHÂN RÃ CỦA MÁY CẮT KHÍ SF 6 (HOẶC GIS) 1. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm. - Lắp nối hệ thống khí SF 6 . - Tiến hành thí nghiệm. - Xử lý kết quả đo, lập báo cáo. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 01 mẫu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu Điện năng kWh 1,000 Băng tan cuộn 1,000 Giẻ lau kg 0,100 Khí chuẩn (SO 2 , HF) bình 0,001 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,130 Công nhân 5,0/7 công 1,380 Máy thi công Máy thử độ phân rã khí SF 6 ca 0,750 Máy thử độ rò khí SF 6 ca 0,375 Mã hiệu: EH.1400 10 CHƯƠNG IX CÔNG TÁC TỔ HỢP PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM EI.10000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, ĐIỆN CẢM ĐIỀU CHỈNH BẰNG TAY 1. Thành phần công việc: - Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị. - Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp. - Lắp đặt tổ hợp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao. - Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp 66 ÷ 110 (kV) Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,600 Công nhân 5,0/7 công 0,910 Mã hiệu: EI.100 10 3. Ghi chú: - Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EB.90010, EB.71000. EI.20000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG TẦN SỐ THAY ĐỔI 1. Thành phần công việc: - Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị. - Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp. - Lắp đặt tổ hợp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao. - Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp định mức (kV) 66 ÷ 110 220 500 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 17,060 39,000 67,500 Công nhân 5,0/7 công 17,500 40,000 70,000 Máy thi công Cần trục bánh xích 10 tấn ca 2,375 4,750 6,500 Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca 2,375 4,750 - Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng ≤ 300 kg ca - - 6,500 Mã hiệu: EI.200 10 20 30 3. Ghi chú: - Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EB.90020, EB.90030, EB.112000, EB.114000, EB.131000, EB.132200. EI.30000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP 1. Thành phần công việc: - Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị. - Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp. - Lắp đặt tổ hợp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao. - Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp định mức (kV) 66 ÷ 110 220 500 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 11,000 13,960 17,750 Công nhân 5,0/7 công 11,000 13,960 17,750 Máy thi công Cần trục bánh xích 10 tấn ca 2,500 2,490 2,615 Mã hiệu: EI.300 10 20 30 3. Ghi chú: - Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EA.51000, EA.52000, EA.53000. EI.40000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH Ở ĐỊNH MỨC CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA 1. Thành phần công việc: - Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị. - Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp. - Lắp đặt, tổ hợp thiết bị đo tổn hao không tải và tổn hao ngắn mạch (Po, Pk) máy biến áp. - Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp định mức (kV) 66 ÷ 110 220 500 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 7,330 13,310 25,080 Công nhân 5,0/7 công 7,330 13,310 25,080 Máy thi công Cần trục bánh xích 10 tấn ca 1,708 1,969 2,823 Mã hiệu: EI.400 10 20 30 3. Ghi chú: - Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EA.101100, EA.101200, EA.101300. EI.50000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG CẢM ỨNG CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA 1. Thành phần công việc: - Chuẩn bị vị trí để tổ hợp lắp đặt thiết bị. - Kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước khi lắp đặt, tổ hợp. - Lắp đặt, tổ hợp thiết bị thí nghiệm điện áp cảm ứng máy biến áp. - Tháo dỡ các thiết bị đã tổ hợp, thu hồi, đóng gói và bàn giao mặt bằng. 2. Thành phần hao phí: Đơn vị tính: 1 lần tổ hợp, tháo dỡ Thành phần hao phí Đơn vị Cấp điện áp định mức (kV) 66 ÷ 110 220 500 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 13,690 24,060 43,750 Công nhân 5,0/7 công 18,250 28,880 50,000 Máy thi công Cần trục bánh xích 10 tấn ca 4,313 4,438 5,750 Mã hiệu: EI.500 10 20 30 3. Ghi chú - Định mức được xây dựng cho 01 lần tổ hợp, tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm khi thực hiện công tác mã hiệu định mức EA.71100, EA.71200, EA.71300, EA.111100, EA.111200, EA.111300. MỤC LỤC TT Mã hiệu Nội dung công việc Trang THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHƯƠNG I - THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.10000 THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MÁY PHÁT ĐIỆN 1 EA.11000 Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ - U < 1000 V 2 EA.12000 Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện không đồng bộ - U < 1000V EA.20000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.21000 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 66÷500 kV 3 EA.21100 Thí nghiệm máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 4 EA.21200 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 220 kV 5 EA.21300 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 500 kV EA.22000 Thí nghiệm máy biến áp lực - U ≤ 35 kV 6 EA.22100 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35 kV 7 EA.22200 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 3 ÷ 15 KV EA.30000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG TẦN SỐ QUÉT (FRA) CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66÷500 KV 8 EA 31000 Thí nghiệm FRA cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 9 EA.32000 Thí nghiệm FRA máy biến áp lực - U 220 kV 10 EA.33000 Thí nghiệm FRA máy biến áp lực - U 500 kV EA.40000 THÍ NGHIỆM ĐO HÀM LƯỢNG ẨM TRONG CÁCH ĐIỆN RẮN CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66÷500 kV 11 EA.41000 Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 12 EA.42000 Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 220 kV 13 EA.43000 Thí nghiệm đo hàm lượng ẩm trong cách điện rắn cho máy biến áp lực - U 500 kV EA.50000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 14 EA.51000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 15 EA.52000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao máy biến áp lực - U 220 kV 16 EA.53000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao máy biến áp lực - U 500 kV EA.60000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ ONLINE CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.61000 Thí nghiệm đo phóng điện online cho máy biến áp - U 66÷500 kV 17 EA.61100 Thí nghiệm phóng điện online cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 18 EA.61200 Thí nghiệm phóng điện online máy biến áp lực - U 220 kV 19 EA.61300 Thí nghiệm phóng điện online máy biến áp lực - U 500 kV 20 EA.62000 Thí nghiệm đo phóng điện online cho máy biến áp - U ≤ 35 kV EA.70000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ OFFLINE CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.71000 Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp - U 66÷500 kV 21 EA.71100 Thí nghiệm phóng điện offline cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110kV 22 EA.71200 Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp lực - U 220 kV 23 EA.71300 Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp lực - U 500 kV EA.72000 Thí nghiệm phóng điện offline máy biến áp - U ≤ 35 kV 24 EA.72100 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng kết hợp đo phóng điện cục bộ máy biến áp U ≤ 35 kV (Đo phóng điện cục bộ offline) EA.80000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ ỒN MÁY BIẾN ÁP EA.81000 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực - U 66÷500 kV 25 EA.81100 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 26 EA.81200 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp lực - U 220 kV 27 EA.81300 Thí nghiệm đo độ ồn máy biến áp lực - U 500 kV EA.82000 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV 28 EA.82100 Thí nghiệm đo độ ồn cho máy biến áp ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm EA.90000 THÍ NGHIỆM ĐỘ KÍN MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.91000 Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực U 66÷500 kV 29 EA.91100 Thí nghiệm đo độ kín cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 30 EA.91200 Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp lực - U 220 kV 31 EA.91300 Thí nghiệm đo độ kín máy biến áp lực - U 500 kV EA.100000 THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.101000 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch máy biến áp lực - U 66÷500 kV 32 EA.101100 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 33 EA.101200 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch định mức máy biến áp lực - U 220 kV 34 EA.101300 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch ở định mức máy biến áp lực - U 500 kV EA.102000 Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch máy biến áp lực - U ≤ 35 kV 35 EA.102100 Thí nghiệm tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch Po, Pk cho máy biến áp ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm EA.110000 THÍ NGHIỆM CHỊU ĐỰNG ĐIỆN CẢM ỨNG MÁY BIẾN ÁP EA.111000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 66÷500 kV 36 EA.111100 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110 kV 37 EA.111200 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 220 kV 38 EA.111300 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp lực - U 500 kV EA.112000 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng máy biến áp - U ≤ 35 kV 39 EA.112100 Thí nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng cho máy biến áp ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm EA.120000 THÍ NGHIỆM MẠCH TỪ MÁY BIẾN ÁP SAU TỔ HỢP EA.121000 Thí nghiệm mạch từ máy biến áp sau tổ hợp - U 66÷500 kV 40 EA.121100 Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp cho máy biến áp lực 3 pha - U 66÷110kV 41 EA.121200 Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp máy biến áp lực - U 220 kV 42 EA.121300 Thí nghiệm mạch từ sau tổ hợp máy biến áp lực - U 500 kV EA.130000 THÍ NGHIỆM XUNG SÉT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC EA.131000 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 66÷300 kV 43 EA.131100 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 66÷110 kV - 3 pha 44 EA.131200 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 220 kV 45 EA.131300 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực - U 500 kV 46 EA.132100 Thí nghiệm xung sét cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm EA.140000 THÍ NGHIỆM ĐỘ TĂNG NHIỆT CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 47 EA.141000 Thí nghiệm độ tăng nhiệt cho máy biến áp lực U ≤ 35 kV tại phòng thí nghiệm CHƯƠNG II - KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN EB.10000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT ĐIỆN 1 EB.11000 Thí nghiệm máy cắt khí SF6 2 EB.12000 Thí nghiệm máy cắt dầu 3 EB.13000 Thí nghiệm máy cắt chân không EB.20000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY 4 EB.21000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện 5 EB.22000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí EB.30000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP ĐẾN 500 KV 6 EB.31000 Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện U đến 500 kV 7 EB.32000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha - U 110 ÷ 500 kV 8 EB.33000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng U ≤ 35 KV EB.40000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN ĐẾN - U 66 ÷ 500 kV 9 EB.41000 Thí nghiệm biến dòng điện - U 110 ÷ 500 kV 10 EB.42000 Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1 kV; U ≤ 15 kV; U 22-35kV EB.50000 THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN 11 EB.51000 Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang EB.52000 Thí nghiệm điện kháng khô, cuộn cản cao tần các cấp điện áp 12 EB.52100 Thí nghiệm điện kháng khô các cấp điện áp 13 EB.52200 Thí nghiệm cuộn cản cao tần các cấp điện áp 14 EB.60000 THÍ NGHIỆM THANH CÁI EB.70000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN 15 EB.71000 Thí nghiệm cách điện đúng, treo, Composit 16 EB.72000 Thí nghiệm cách điện xuyên 17 EB.80000 THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN 18 EB.90000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO CHO KHÍ CỤ, TRANG BỊ ĐIỆN - U ≥ 66÷110 KV EB.100000 THÍ NGHIỆM APTOMAT, KHỞI ĐỘNG TỪ 19 EB.101000 Áp tô mát và khởi động từ ≥ 300 A 20 EB.102000 Áp tô mát và khởi động từ ≥ 300A EB.110000 THÍ NGHIỆM CÁP LỰC 21 EB.111000 Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp 22 EB.112000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho cáp lực 23 EB.113000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ online cho cáp lực 24 EB.114000 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ offline cho cáp lực 25 EB.115000 Thí nghiệm điện áp tần số thấp cho cáp lực - U ≤ 35 kV (Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35 kV) 26 EB.116000 Thí nghiệm đo thông số đường dây trên không và cáp lực EB.120000 THÍ NGHIỆM MẪU CÁP LỰC 27 EB.121000 Thí nghiệm mẫu cáp trung áp đến 35 kV 28 EB.122000 Thí nghiệm mẫu cáp vặn xoắn ABC 29 EB.123000 Thí nghiệm mẫu dây dẫn trần cho đường dây trên không mọi cấp điện áp 30 EB.124000 Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng (lõi thép) bọc cách điện XLPE/HDPE điện áp đến 35 kV 31 EB.125000 Thí nghiệm mẫu dây nhôm, đồng bọc cách điện hạ áp EB.130000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG GIS 32 EB.131000 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho hệ thống GIS EB.132000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ CHO HỆ THỐNG GIS 33 EB.132100 Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ online cho hệ thống GIS 34 EB. 132200 Thí nghiệm do phóng điện cục bộ offline kết hợp thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao cho hệ thống GIS 35 EB.133000 Đo điện trở tiếp xúc cho hệ thống GIS 36 EB.134000 Đo độ kín (hoặc kiểm tra rò khí) hệ thống GIS 37 EB.140000 THÍ NGHIỆM ĐO PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TỦ HỢP BỘ U ≤ 35 KV 37.1 EB.141010 Đo phóng điện cục bộ online Tủ hợp bộ - U ≤ 35 kV 37.2 EB.142010 Đo phóng điện cục bộ offline Tủ hợp bộ - U ≤ 35 kV CHƯƠNG III - THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT EC.10000 CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT 1 EC.11000 Thí nghiệm chống sét van 22kV-500 kV 2 EC.12000 Thí nghiệm chống sét van U ≤ 15 kV 3 EC.13000 Thí nghiệm xung cho chống sét van 4 EC.14000 Thí nghiệm thiết bị đếm sét EC.20000 ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT 5 EC.21000 Đo điện trở tiếp đất trạm biến áp 6 EC.22000 Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi 7 EC.30000 ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT 8 EC.40000 ĐO ĐIỆN ÁP BƯỚC, ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC CHƯƠNG IV - THÍ NGHIỆM RƠ-LE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN 1 ED.11000 THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ) 2 ED.12000 THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH 3 ED.13000 THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN, CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT 4 ED.14000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU 5 ED.15000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG 6 ED.16000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TẦN SỐ 7 ED.17000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ 8 ED.18000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY 9 ED.19000 THÍ NGHIỆM RƠLE GHI SỰ CỐ - LOẠI KỸ THUẬT SỐ 10 ED.20000 THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP, RƠLE KIỂM TRA THỨ TỰ PHA, RƠLE CẮT ĐẦU RA 11 ED.21000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN 12 ED.22000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM (Khối Điều khiển trung tâm) 13 ED.23000 THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU 14 ED.24000 RƠLE CHỌN THỜI ĐIỂM ĐÓNG CẮT MÁY CẮT TỤ HOẶC KHÁNG - KỸ THUẬT SỐ 15 ED.25000 RƠLE NHẬN THÔNG TIN PHỐI HỢP TÁC ĐỘNG TỪ BẢO VỆ ĐẦU ĐỐI DIỆN - KỸ THUẬT SỐ 16 ED.26000 THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH XẢ NẠP ÁC QUY 17 ED.27000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT ÁC QUY ONLINE 18 ED.28000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ DÒ TÌM ĐIỂM CHẠM ĐẤT NGUỒN DC ONLINE 19 ED.29000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHỊ THỨ 20 ED.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ PHA NHẤT THỨ 21 ED.40000 THÍ NGHIỆM VAN PHÒNG NỔ MÁY BIẾN ÁP CHƯƠNG V - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN 1 EE.10000 THÍ NGHIỆM AMPEMET, VÔN MÉT 2 EE.20000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MÁY BIẾN ÁP, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ 3 EE.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG; CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA 4 EE.40000 THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA 5 EE.50000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CÓ LẬP TRÌNH 6 EE.60000 THÍ NGHIỆM TỔNG TRỞ CỦA HỆ THỐNG MẠCH NHỊ THỨ 7 EE.70000 THÍ NGHIỆM TỔN THẤT ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG MẠCH ĐIỆN ÁP CHƯƠNG VI - THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT 1 EF.10000 THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ 2 EF.20000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ 3 EF.30000 THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG 4 EF.40000 THÍ NGHIỆM BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN CHƯƠNG VII - THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG. RƠLE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU 1 EG.10000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN 2 EG.20000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẤT, DAO CÁCH LY 3 EG.30000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ 4 EG.40000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH; BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP 5 EG.50000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG; ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ) 6 EG.60000 THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA 7 EG.70000 THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT) 8 EG.80000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN 9 EG.90000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM CHƯƠNG VIII - THÍ NGHIỆM MẪU HÓA 1 EH.10000 THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC (HÓA LÝ) MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN 1.1 EH.11010 Thí nghiệm tỷ trọng của dầu cách điện 1.2 EH.12010 Thí nghiệm độ nhớt động học của dầu cách điện 1.3 EH.13010 Thí nghiệm trị số A-xít của dầu cách điện 1.4 EH.14010 Thí nghiệm trị số A-xít Bazơ hòa tan của dầu cách điện 1.5 EH.15010 Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy cốc kín của dầu cách điện 2 EH.20000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG, Tgδ CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN 3 EH.30000 THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH OXY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN 4 EH.40000 THÍ NGHIỆM VI HÀM LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN 5 EH.50000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 6 EH.60000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6 7 EH.70000 THÍ NGHIỆM TẠP CHẤT CƠ HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN 8 EH.80000 THÍ NGHIỆM LƯU HUỲNH ĂN MÒN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 9 EH.90000 THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG FUFURAL (METHANOL) TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 10 EH.100000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT PCBs TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN 11 EH.110000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CÁC BON ĐEN TRONG VỎ CÁP LÀM TỪ VẬT LIỆU PE 12 EH.120000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT DẦU ONLINE CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 13 EH.130000 THÍ NGHIỆM ĐỘ SẠCH CỦA KHÍ SF6 14 EH.140000 THÍ NGHIỆM HÀM LƯỢNG KHÍ PHÂN RÃ CỦA MÁY CẮT KHÍ SF 6 (HOẶC GIS) CHƯƠNG IX - CÔNG TÁC TỔ HỢP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 1 EI.10000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, ĐIỆN CẢM ĐIỀU CHỈNH BẰNG TAY 2 EI.20000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG TẦN SỐ THAY ĐỔI 3 EI.30000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TĂNG CAO HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CỘNG HƯỞNG, TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP 4 EI.40000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐO TỔN HAO KHÔNG TẢI, TỔN HAO NGẮN MẠCH Ở ĐỊNH MỨC CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA 5 EI.50000 TỔ HỢP VÀ THÁO LẮP THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠO ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG CẢM ỨNG CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA