TCVN8648:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8648:2011 về Kính xây dựng - Các kết cấu kiến trúc có lắp kính - Phân loại theo khả năng chịu lửa TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8648 : 2011 KÍNH XÂY DỰNG - CÁC KẾT CẤU KIẾN TRÚC CÓ LẮP KÍNH - PHÂN LOẠI THEO KHẢ NĂNG CHỊU LỬA Glass in building - Glazed architectural structures - Classification of fire resistance L ờ i nói đầu TCVN 8648:2011 được xây dựng dựa trên cơ s ở tiêu chu ẩ n BS EN 357:2004 Glass in building - Fire resistant glazed elements with transparent or translucent glass products - Classification of fire resistance TCVN 8648:2011 do Hiệp hội K í nh và Thủy tinh Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, T ổ ng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa h ọ c và Công nghệ công bố. KÍNH XÂY DỰNG - CÁC KẾT CẤU KIẾN TRÚC CÓ LẮP KÍNH - PHÂN LOẠI THEO KHẢ NĂNG CHỊU LỬA Glass in building - Glazed architectural structures - Classification of fire resistance 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn n à y phân loại các k ết cấu kiến trúc có lắp k í nh được sử dụng cho m ụ c đích chịu l ử a. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là c ầ n thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi n ă m công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các s ử a đổi, bổ s ung (n ế u có). TCVN 7218 : 2002, Kính tấm x â y dựng - Kính nổi . TCVN 7356:2004, Kính xây dựng - Kính cốt lưới thép. TCVN 7364-1 + 6:2004, K í nh xây dựng - K í nh dán nhiều lớp và k í nh dán an toàn nhi ề u lớp. TCVN 7455:2004, K í nh xây dựng - Kính tôi nhiệt an toàn. TCVN 7505:2005, Quy phạm sử dụng k í nh trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt. TCVN 7527:2005, K í nh xây dựng - K í nh cán vân hoa. TCVN 7528:2005, K í nh xây dựng - Kính phủ phản quang. TCVN 7529:2005, Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt. TCVN 7599:2007, Th ủy tinh xây dựng - Bloc th ủy tinh rỗng. TCVN 7736:2007, K í nh xây dựng - Kính kéo. EN 572-3: 2004, Glass in building. Basic soda lime silicate glass products. Polished wire glass (K í nh cốt lưới thép mài b ó ng). EN 1634-1, Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Walls (Th ử nghiệm độ chịu l ử a đối với các c ấ u kiện không chịu tải. Tường). 3 Thuật ngữ và định nghĩa Các thuật ngữ sử d ụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 3.1 Kết cấu lắp k í nh chống cháy (fire resistant glazed element) Cấu kiện kiến trú c có l ắ p một hoặc nhiều sản ph ẩ m kính gắn k ế t với các vật liệu khác tạo thành một kết c ấ u cụ thể được ki ể m định, th ử nghiệm và phân loại theo khả n ă ng ch ị u l ử a. 3.2 Khả năng chịu tải, R (loadbearing capacity) Khả n ă ng của một c ấ u kiện ki ế n trúc khi chịu ti ế p xúc trực tiếp với l ử a tr ê n một hoặc nhiều b ề mặt trong một khoảng thời gian mà không m ấ t đi độ bền kết c ấ u. 3.3 T í nh không dẫn lửa, E (fire nonconductive) Khả n ă ng của một bộ phận kiến trúc có chức n ă ng phân cách mà khi chịu sự tiếp xúc trực ti ế p với lửa tử một mặt sẽ không dẫn l ử a tới mặt đối diện. K ế t quả là ch ỉ có một lượng lửa hoặc khí nóng không đáng k ể đi từ mặt tiếp xúc với l ử a sang mặt kh ô ng có lửa, do đó kh ô ng gây ra sự bắt cháy với vật liệu ở ph í a không tiếp xúc với l ử a. 3.4 Độ giảm bức xạ nhiệt, W (reduction of radiation ) Khả năng của một bộ phận kiến trúc có chức n ă ng phân cách khi chịu s ự ti ế p xúc với lửa ch ỉ từ một mặt trong một khoảng thời gian mà trong khoảng th ờ i gian đó nhiệt bức xạ đo được tạ i mặt không tiếp xúc với lửa thấp hơn quy định. 3.5 Tính c á ch nhiệt, I (insulation) Khả năng của một bộ phận ki ế n trúc khi chịu sự tiếp xúc trực tiếp với lửa chỉ từ một mặt mà không dẫn lửa sang mặt đối diện. Kết quả là nó chỉ cho phép truyền một lượng nhiệt không đáng k ể từ mặt có lửa sang mặt không có lửa do đó bảo vệ được con người ở gần mặt không tiếp xúc với lửa trong một kho ả ng thời gian nhất định. 3.6 Kh ả năng kiểm soát khói, S (smoke control) Khả năng giảm lưu lượng kh í nóng, khí lạnh hoặc kh ó i từ mặt này sang mặt kia c ủ a một c ấ u kiện kiến trúc. 3.7 Khả năng tự đóng, C (self closing) Kh ả năng tự đóng c ủ a c ử a c ứ u h ỏa hoặc cửa sập bằng một cơ ch ế tự động đóng mỗi khi cửa đi hoặc cửa sập đang m ở mà có khói. 4 Các sản phẩm kính 4.1 Đặc t í nh bền lửa của k í nh K í nh l à loại vật liệu không cháy, nó chỉ c ó th ể bị rạn, nứt hoặc v ỡ khi có sự thay đ ổ i nhiệt độ đột ngột và khi đó c ó th ể không còn giữ được kết c ấ u ban đầu. 4.2 Các loại k í nh sử dụng cho kết cấu ki ế n trúc chống cháy Các loại kính xây dựng sử dụng để chế tạo những kết cấu kiến trúc chống cháy phải đảm bảo tuân th ủ các tiêu chuẩn tương ứng được đưa ra ở Bảng 1. Bảng 1-Các loại k í nh và các tiêu chuẩn tương ứng Loại k í nh Ti ê u chuẩn tương ứng K í nh n ổ i TCVN 7218:2002 Kính tôi nhiệt an toàn TCVN 7455:2004 K í nh cốt lưới thép TCVN 7356:2004 K í nh dán nhiều lớp v à k í nh dán an toàn nhi ề u lớp TCVN 7364:2004 Kính cốt lưới thép mài b ó ng EN 572-3:2004 K í nh cán vân hoa TCVN 7527:2005 K í nh phủ ph ả n quang TCVN 7528:2005 K í nh màu hấp thụ nhiệt TCVN 7529:2005 K í nh kéo TCVN 7736:2007 Bloc th ủy tinh rỗng TCVN 7599:2007 5 Phân loại 5.1 Nguyên tắc Phân loại kết c ấ u kiến trúc có l ắ p kính theo khả năng chịu lửa a) Ph â n loại t í nh chịu lửa được tiến hành tr ê n kết cấu kiến trúc cụ thể có lắp kính với t ấ t c ả các k í ch thước và độ sai lệch đã cho. b) Để ph â n loại phải tiến hành th ử nghiệm tính bền l ử a. Việc th ử nghiệm được tiến hành trên một khung th í ch hợp có lắp sản phẩm k í nh được thiết kế b ở i người đề nghị thử nghiệm. c) Việc phân loại các c ấ u kiện kiến trúc theo tính chịu lửa được ph â n theo nh ó m các tính năng được nêu ra ở Điều 3 c ủ a tiêu chuẩn này. Với thời gian th ử nghiệm tính b ằ ng phút. VÍ DỤ: Nhóm RE 20 c ó nghĩa là nhóm k ế t cấu chịu tải và không dẫn lửa với th ờ i gian k ế t c ấ u tiếp xúc với lửa trong vòng 20 phút m à nó không m ấ t đi độ bền và kh ô ng dẫn lửa sang mặt đối diện. CHÚ TH Í CH: K ế t quả phân loại đạt đ ược theo k ế t c ấ u th ử nghiệm của tiêu chu ẩ n này không có nghĩa l à sản phẩm k í nh đ ó được lắp v à o khung khác cũng có t í nh chất chịu l ử a tương tự như khi lắp vào khung th ử nghiệm. 5.2 Phân loại k ế t c ấ u ngăn cách ch ị u tải có lắp k í nh ch ố ng cháy 5.2.1 Đ ố i vớ i tường chịu tải Bảng 2 - Phân loại tường chịu tả i có lắp k í nh ch ố ng cháy. Thời gian t í nh b ằ ng phút Nhóm s ả n phẩm Loại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RE - 20 30 - 60 90 120 180 240 REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 REW - 20 30 - 60 90 120 180 240 5.2.2 Đối với sàn và m ái chịu tải. Sàn và mái chịu tải được phân loại bằng th ử nghiệm với ngọn l ử a ch ỉ đi từ dưới lên Bảng 3 - Ph â n loại sàn và mái chịu tải c ó lắp k í nh ch ố ng ch á y Thời gian t í nh b ằ ng phút Nhóm sản phẩm Loại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RE - 20 30 - 60 90 120 180 240 REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 5.3 Phân loại k ế t c ấ u ngăn cách kh ô ng chịu tải 5.3.1 Đ ố i với tường không chịu tải B ả ng 4 - Phân loại tường kh ô ng chịu tải c ó lắp kính ch ố ng cháy Th ờ i gian t í nh bằng phút Nhóm sản phẩm Loại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E - 20 30 - 60 90 120 EW - 20 30 - 60 90 120 EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 5.3.2 Đ ố i với c ử a cứu h ỏa và c ử a sập ch ố ng cháy Bảng 5 - Phân loại cửa và cửa sập ch ố ng cháy Thời gian t í nh b ằ ng phút Nhóm sản phẩm Loại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 15 30 45 60 90 120 180 240 EW 20 30 60 EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 CHÚ THÍCH: Đối với một số loại cửa và cửa sập ch ố ng cháy có th ể phân loại thêm theo C và S. 5.3.3 Đ ố i với vách ngăn và tường bao ngoài không chịu tải Vách ngăn v à các tường bao ngoài không chịu tải c ó thể được th ử nghiệm v ớ i ng ọ n lửa t ừ b ê n trong hoặc bên ngo à i: a) Lửa từ bên trong: Th ử nghiệm theo đường cong tiêu chuẩn về nhiệt độ/thời gian cho tới 600 °C. b) Lửa từ bên ngoài: Thử nghiệm theo đường cong tiêu chuẩn về nhiệt độ /thời gian và được giữ ở nhiệt độ n à y trong su ố t quá tr ì nh thử nghiệm còn l ại. c) Tường, vách ng ă n v à tư ờ ng bao ngoài kh ô ng chịu tải thường được phân loại dựa vào k ế t quả thử nghiệm cả hai mặt. Nếu ph â n loại dựa trên thử nghiệm từ một mặt th ì phải được ghi r õ trên phiếu ph â n loại là thử nghiệm từ “trong -> ngoài ” hoặc “ngoài -> trong ” . Bảng 6 - Phân loại vách ngăn và tường bao ngoài không chịu tải ch ố ng cháy Thời gian t í nh b ằ ng phút Nhóm sản phẩm Loại 1 2 3 4 E 15 30 60 90 EI 15 30 60 90 5.3.4 Đối với cửa chiếu ngh ỉ thang máy C ử a chống ch á y đ ã thử nghiệm theo tiêu chu ẩ n EN 1634-1 thì được s ử dụng làm cửa chiếu nghỉ thang m á y mà không cần phải thử nghiệm theo ti ê u chuẩn th ử nghiệm dành cho cửa thang máy. Điều ngược lại kh ô ng c ó giá trị. B ả ng 7 - Ph â n loại cửa chi ế u ngh ỉ thang máy Thời gian t í nh bằng phút Nhóm sản phẩm Loại 1 2 3 4 5 6 E 15 - 30 45 60 90 EW - 20 30 - 60 - EI 15 20 30 45 60 90 5.3.5 Đ ối với trần nhà Bảng 8 - Phân loại trần nhà có lắp k í nh ch ố ng cháy Thời gian t í nh bằng ph ú t Nhóm sản phẩm Loại 1 2 3 4 5 6 7 8 EI 15 30 45 60 90 120 180 240 5.3.6 Đ ố i với các bộ phận có lắp k í nh chống ch á y kh ô ng chịu tải nằm ngang và nằm nghiêng Các bộ phận này được phân loại với thử nghiệm l ử a chỉ từ phần dưới và được phân loại theo Bảng 9. B ả ng 9 - Phân loại các bộ phận có lắp k í nh chống cháy không chịu tải nằm ngang và nằm nghiêng Thời gian tính bằng phút Nhóm sản phẩm Loại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E - 20 30 - 60 90 120 - - EW - 20 30 - 60 - - - - E I 15 20 30 45 60 90 120 180 240 Phụ lục A (Tham khảo) Những bộ phận kết cấu kiến trúc chống cháy có lắp các loại kính thích hợp thường gặp A.1 Bảng A.1 Loại kính (a) Kính một lớp Kính dán nhiều lớp Kính hộp cách nhiệt gắn kính 1 2 3 4 1. K í nh cốt lưới thép mài b ó ng x x x 2. K í nh vân hoa c ố t lư ớ i thép x x x 3. K í nh tạo rãnh có hoặc kh ô ng có cốt lư ớ i thép x - - 4. Gạch bloc th ủy tinh, k í nh ốp v à tư ờ ng b ằ ng gạch bloc th ủy tinh x - - 5. K í nh borosilicate x x x 6. K í nh sital x x x 7. Kính bán tôi x x 8. Kính dán nhiều lớp v à kính dán an to à n nhi ề u lớp - x x 9. K í nh tôi nhiệt an toàn x x x 10. K í nh tôi h óa ch ấ t x 11. Kính tôi nhiệt an toàn x x x 12. K í nh tôi nhiệt an toàn borosilicate x x x 13. Các loại kính ủ nhiệt bao g ồ m: k í nh cán trơn, c á n vân hoa, kính k é o, k í nh n ổ i. x x x CHÚ THÍCH: x : loại sản ph ẩ m k í nh được sử dụng cho c ấ u kiện chống cháy . a: bao gồm c ả các lo ạ i k í nh c ó phủ bề mặt bằng các ch ấ t v ô c ơ . Phụ lục B (Tham khảo) Các phương pháp thử nghiệm B.1 Yêu c ầ u và phương pháp th ử nghiệm Các kết c ấ u kiến trúc c ó lắp kính chống cháy được phân loại trong tiêu chuẩn này phải đảm bảo tuân th ủ các kết quả thử nghiệm theo các tiêu chuẩn sau đây. B.1.1 Tổng quát EN 1363-1, Fire resistance tests. General requirements (Th ử nghiệm độ chịu l ử a - Yêu cầu chung). EN 1363-2, Fire resistance tests. Alternative and additional procedures (Thử nghiệm độ chịu lửa - Quy trình thay th ế và b ổ trợ). B.1.2 Các cấu kiện kiến trúc chịu t ả i có lắp kính chống cháy EN 1365-1, Fire resistance tests for loadbearing elements. Walls (Thử nghiệm độ chịu lửa đối với các c ấ u kiện chịu tải. Tường). EN 1365-2, Fire resistance tests for loadbearing elements. Floors and roofs (Th ử nghiệm độ chịu lửa đối với các cấu kiện chịu tải. Sàn và mái). B.1.3 Các c ấ u kiện kiến trúc không chịu tả i có lắp k í nh chống cháy EN 1364-1, Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Walls (Thử nghiệm độ chịu lửa đối với các cấu kiện không chịu tải. Tường). EN 1364-2, Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Ceilings (Thử nghiệm độ chịu lửa đ ố i với các c ấ u kiện không chịu t ả i. Trần nhà). EN 1364-3, Fire resistance tests for non-loadbearing elements. Curtain walling. Full configuration (complete assembly) (Thử nghiệm độ chịu lửa đối với các c ấ u kiện không chịu tải. Tường ngăn v à cấu kiện dựng s ẵ n). EN 1634-1, Fire resistance tests for door and shutter assemblies. Fire doors and shutters (Thử nghiệm độ chịu lửa đối với cửa đi và kết cấu cửa sập. Cửa v à cửa sập ch ố ng ch á y). EN 1634-3. Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware. Smoke control test for door and shutter assemblies (Thử nghiệm độ chịu lửa và kh ả năng kiểm soát khói đối với cửa đi, kết c ấ u cửa sập, cửa sổ và các c ấ u kiện xây dựng cố định). ISO 834 Fire-resistance tests - Elements of building construction (Thử nghiệm độ chịu lửa - Cấu kiện xây dựng). B.2 Các ti ê u chuẩn TCXDVN về các phương pháp thử nghiệm chịu lửa TCXDVN 342:2005, Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết c ấ u c ủ a t òa nhà - Phần 1: Y ê u c ầ u chung. TCXDVN 343:2005, Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết c ấ u c ủ a t òa n hà - Phần 3: Chỉ d ẫ n về phương pháp th ử và áp dụng số liệu th ử nghiệm. TCXDVN 344:2005, Th ử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết c ấ u của t òa nhà - Phần 4: Các yêu c ầ u riêng đ ố i với bộ phận ng ă n cách đứng chịu tải. TCXDVN 345:2005, Thử nghiệm chịu l ử a - Các bộ phận k ế t cấu c ủ a t òa nhà – Ph ầ n 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải. TCXDVN 346:2005, Th ử nghiệm chịu lửa - C á c bộ phận k ế t cấu c ủ a t òa nhà - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm TCXDVN 347:2005, Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết c ấ u c ủ a t òa nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đ ố i với cột. TCXDVN 348:2005, Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết c ấ u của t òa nhà - Ph ầ n 4: Các y ê u cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng kh ô ng chịu tải.