TCVN6396-20:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 Yêu cầu an toàn về cấu tạo thang máy - Phần 20 Số Các nguy hiểm được liệt kê trong Phụ lục B của ISO 12100:2010 Các điều tương ứng 1 Nguy hiểm về cơ khí do: Quá trình tăng tốc, giảm tốc (động năng) 5.2.5; 5.3.6, 5.5.3; 5.6.2, 5.6.3; 5.6.6; 5.6.7; 5.8.2; 5.9.2; 5.9.3 Một thành phần chuy ể n động tiến về một bộ phận cố định 5.2.5; 5.2.6; 5.5.8 Đồ vật rơi 5.2.5; 5.2.6 Lực hấp dẫn (thế năng) 5.2.5 Ở trên cao 5.3; 5.4.7; 5.5; 5.6 Áp suất cao 5.4.2; 5.9.3; cũng xem 1.3 Các chi tiết chuyển động 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8 Các chi tiết quay 5.5.7; 5.6.2; 5.9.1 Bề mặt gồ ghề, trơn trượt 5.2.1; 5.2.2; 5.4.7 Cạnh sắc bén Không có - Xem 5.1.1 Độ ổn định Xem 0.4.3 Sức bền Xem 0.4.3 Nguy cơ bị nghiền 5.2.5; 5.3 Nguy cơ bị xén 5.3 Nguy cơ bị vướng 5.5.7; 5.6.2; 5.9.1 Nguy cơ bị cuốn vào hoặc mắc kẹt 5 . 2.1; 5.3.1; 5.3.8; 5.4.11; 5.5.3; 5.5.7; 5.6.2; 5.9.1; 5.10.5; 5.12.1 Nguy cơ va chạm 5.8 - Bị trượt, vấp và ngã (liên quan đến máy móc) 5.2.1; 5.2.2; 5.3.11; 5.4.7; 5.3; 5.5; 5.6 - Chuyển động với tốc độ không kiểm soát được 5.2.1; 5.2.5; 5.5.6; 5.8 - Do độ bền cơ học của các bộ phận không đủ Xem 0.4.3 - Do các puli và tang cuốn cáp thiết kế không phù hợp 5.5.3 - Do có người rơi ngã từ thiết bị chuyên ch ở 5.3; 5.4.3; 5.4.6; 5.4.7 2 Nguy hiểm về điện Hồ quang 5.11.2 Các bộ phận dẫn điện 5.2.6; 5.11.2; 5.12.1 Quá tải 5.10.4 Các bộ phận trở n ê n dẫn điện do bị lỗi 5.10.1 ; 5.10.2; 5.10.3; 5.11.2 Ngắn mạch 5.10.3; 5.10.4, 5.11.1; 5.11.2 Bức xạ nhiệt 5.10.1 3 Nguy hiểm do nhiệt Lửa 5.3.6 Các đồ vật hay vật liệu có nhiệt độ cao hoặc thấp 5.10.1 Bức xạ từ các nguồn nhiệt 5.10.1 4 Nguy hiểm do tiếng ồn gây ra Không phù hợp (Xem 1.3) 5 Nguy hiểm do dao động Không phù hợp (Xem 1.3) 6 Nguy hiểm do bức xạ Bức xạ điện từ tần số thấp 5.10.1.1.3 Bức xạ điện từ tần số vô tuyến 5.10.1.1.3 7 Nguy hiểm do vật liệu hay chất liệu Dễ bắt l ử a 5.4.4 Bụi 5.2.1 Dễ n ổ Không đề cập (Xem 1.2) Sợi 0.4.3 Dễ cháy 5.9.3 Chất lỏng 0.4.22; 5.2.1 8 Nguy hiểm từ việc không chú ý đến các nguyên tắc ecg ô nômi kh i thiết kế thiết bị , ví dụ nguy hiểm t ừ : Lối vào 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.6.2; 5.9.3; 5.12.1 Thiết kế hoặc vị trí tín hiệu ch ỉ dẫn và các bộ hiển thị 5.2.6; 5.3.9; 5.12.1.1; 5.12.4 Thiết kế, vị trí hoặc ký hiệu của các thiết bị điều khi ể n 5.4.8; 5.10.5; 5.10.8; 5.10.10; 5.12.1.1; 5.12.1.5 Các lực 5.2.1; 5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.8; 5.3.12; 5.3.14; 5.4.7; 5.9.2 Chiếu sáng cục bộ 5.2.1; 5.2.2; 5.2.6; 5.3.10; 5.4.10; 5.10.1; 5.10.5; 5.10.7; 5.10.8 Hoạt động lặp đi lặp lại 5.12.1 Tầm nhìn 5.2.5; 5.9.1; 5.12.1 9 Nguy hiểm liên quan đến môi trường hoạt động của thiết bị Bụi và sương mù 5.2.1 Nhiễu loạn điện từ 5.10.1 Hơi ẩm 5.2.1, 5.2.6 Nhiệt độ 5.2.1; 5.2.6; 5.3.12; 5.9.3; 5.10.4 Nước 5.2.1; 5.2.6 Gió 5.7.2.3.1 a) 2) Sự cố nguồn 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.12; 5.4.3; 5.4.6; 5.6.2; 5.9.2; 5.9.3; 5.12.1 ; 5.12.3 Sự cố mạch điều khiển 5.6.7 Khởi động bất ngờ, vận hành quá mức/vượt tốc bất ngờ (hoặc bất kỳ lỗi nào tương tự) khi phục hồi lại nguồn sau khi bị gián đ oạn 5.2.1; 5.2.6; 5.4.7; 5.6.2, 5.6.5; 5.6.6; 5.6.7; 5.8; 5.10.5; 5.12.2 5 Các yêu cầu về an toàn và/hoặc biện pháp bảo vệ 5.1 Yêu cầu chung 5.1.1 Các thang m á y ch ở người và thang máy ch ở người và hàng phải tuân theo các yêu cầu về an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ theo các điều dưới đây. Ngoài ra các thang máy máy chở người và thang máy ch ở người và hàng phải được thiết kế theo các nguyên tắc trong ISO 12100 đối với các mối nguy hiểm tương tự nhưng không đáng kể đ ể phải giải quyết trong tiêu chuẩn này (ví dụ cạnh sắc). 5.1.2 T ấ t cả các nhãn, bi ể n thông báo, ký hiệu và hướng dẫn hoạt động phải được gắn cố định, không thể tẩy xóa, dễ đọc và dễ hiểu (nếu cần thiết thì bổ sung thêm dấu hiệu hay k ý hiệu). Chúng phải được làm từ vật liệu đ ủ bền, được đặt ở vị trí dễ nhìn, và được viết bằng ngôn ngữ được công nhận ở quốc gia nơi thang máy được lắp đặt. 5.2 Giếng thang, buồng máy và buồng puli 5.2.1 Yêu cầu chung 5.2.1.1 Bố trí thiết bị thang máy 5.2.1.1.1 Tất cả các thiết bị thang máy phải nằm trong giếng thang hoặc trong buồng máy hoặc buồng puli. 5.2.1.1.2 Nếu có các bộ phận của thang máy khác cùng nằm chung trong một buồng máy và/hoặc buồng puli th ì mỗi thang máy phải được phân biệt bằng số, ký tự hoặc màu sắc thống nhất cho tất cả các bộ phận (máy dẫn động, bộ điều khiển, bộ khống chế vư ợ t tốc, các công tắc,...). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.1.2.1 Giếng thang, buồng máy và buồng puli không được sử dụng cho mục đích khác ngoài thang máy. Không được chứa các ống dẫn, cáp hoặc các thiết bị khác không phải cho thang máy trong những không gian n à y. Tuy nhiên giếng thang, buồng máy v à buồng puli có th ể chứa: a) thiết bị để điều hòa không khí hoặc sưởi ấm cho các không gian n à y, không bao gồm lò sưởi hơi nước và hệ thống sưởi bằng nước áp suất cao. Nhưng bất kỳ thiết bị điều khiển hay điều ch ỉ nh nào cho thiết bị sư ở i phải được đặt ngoài giếng thang. b) thiết bị báo cháy hoặc chữa cháy, với nhiệt độ hoạt động cao (ví dụ trên 80 o C), thích hợp cho các thiết bị điện và được bảo vệ phù hợp khỏi c á c tác động ngẫu nhiên. Khi có lắp đặt hệ thống phun nước cứu hỏa thì ch ỉ kích hoạt hệ thống này khi thang máy dừng ổ n định tại tầng và hệ thống cấp nguồn cho thang và các mạch chiếu sáng đã bị ngắt bởi hệ thống cảm biến phát hiện l ử a hoặc khói. CHÚ THÍCH: Các hệ thống cảm biến phát hiện l ử a, khói và phun nước như trên thuộc trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà. 5.2.1.2.2 Các buồng máy có thể chứa máy dẫn động cho các loại thang máy khác nhau, ví dụ thang máy ch ỉ ch ở hàng. 5.2.1.2.3 Trong trường hợp giếng thang được bao che một phần theo 5.2.5.2.3, giếng thang được tính là khoảng không gian: a) bên trong phần bao che nếu có sự hiện diện của vách bao che; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.1.3 Thông gió cho giếng thang, buồng máy và buồng puli Giếng thang, buồng máy và buồng puli không được sử dụng để cung cấp đường thông gió cho các phòng không thuộc hệ thống thang máy. Việc thông gi ó phải được thực hiện sao cho các thiết bị và động cơ, cũng như các dây cáp điện,... được bảo vệ khỏi bụi, hơi khói có hại và ẩm ướt. CHÚ THÍCH: Xem thêm E.3. 5.2.1.4 Chiếu sáng 5.2.1.4.1 Giếng thang phải được trang bị hệ thống chiếu sáng bằng điện lắp đặt cố định, với cường độ chiếu sáng như bên dưới ngay cả khi tất cả các cửa đã đóng, tại b ấ t kỳ vị trí nào c ủ a cabin trong suốt hành trình trong giếng thang: a) ít nhất 50 lux, 1,0 m phía trên nóc cabin theo phương chiếu thẳng đứng; b) ít nhất 50 lux, 1,0 m phía trên sàn hố thang ở bất kỳ vị trí nào mà một người có thể đứng, làm việc và/hoặc di chuyển giữa các khu vực làm việc; c) ít nhất 20 lux ngoài khu vực được xác định ở mục a) và b), trừ các vùng bị che bởi cabin và các bộ phận khác. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bộ phận chiếu sáng phải được bảo vệ chống lại các tổn hại về mặt cơ học. Việc cung cấp nguồn chiếu sáng này phải tuân theo 5.10.7.1. CHÚ THÍCH: Có thể cần thêm chiếu sáng tạm thời khi thực hiện một số công việc cụ th ể , ví dụ sử dụng đèn cầm tay. Máy đo cường độ ánh sáng nên đặt hướng về nguồn sáng mạnh nhất khi đọc giá trị lux. 5.2.1.4.2 Buồng máy và buồng puli phải đ ược trang bị hệ thống chiếu sáng bằng điện l ắ p đặt cố định, với cường độ chiếu sáng ít nhất 200 lux ở mặt sàn nơi cần làm việc và 50 lux ở mặt sàn để di chuy ể n giữa các khu vực làm việc. Việc cung cấp nguồn chiếu sáng này phải tuân theo 5.10.7.1. CHÚ THÍCH: Nguồn chiếu sáng này có thể là một phần của hệ thống chiếu sáng giếng thang. 5.2.1.5 Thiết bị điện trong hố thang và trong buồng máy và buồng puli 5.2.1.5.1 Trong hố thang sẽ có: a) (các) thiết bị dừng thang có thể nhìn thấy và tiếp cận được khi m ở cửa vào hố thang, và từ sàn hố thang, tuân theo các yêu cầu ở 5.12.1.11. (Các) thiết bị dừng thang được lắp ở: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - trong khoảng cách tối thiểu 0,40 m theo chiều thẳng đứng phía trên sàn của tầng thấp nhất và tối đa 2,0 m tính từ sàn hố thang; - trong khoảng cách tối đa 0,75 m theo chiều ngang tính từ cạnh phía trong của khung cửa tầng; 2) các hố thang với độ sâu lớn hơn 1,60 m thì trang bị hai công tắc dừng thang: - công tắc phía trên nằm trong khoảng cách tối thiểu 1,0 m theo chiều thẳng đứng phía trên sàn của tầng tháp nhất và trong khoảng cách tối đa 0,75 m theo chiều ngang tính từ cạnh phía trong của khung cửa; - công tắc phía dưới nằm trong khoảng cách tối đa 1,20 m theo chiều thẳng đứng tính từ sàn hố thang, có th ể vận hành được từ một không gian trú ẩ n. 3) trường hợp hố thang có cửa ra vào, khác với cửa tầng, thì công tắc dừng thang nằm trong khoảng cách tối đa 0,75 m theo chiều ngang tính từ cạnh phía trong của khung cửa ra vào hố thang và ở độ cao 1,20 m tính từ sàn hố thang. Nếu có hai cửa tầng ở cùng một tầng có thể dùng để làm lối vào hố thang th ì một cửa sẽ được xác định là cửa vào hố thang và được trang bị phương tiện để ra vào. CHÚ THÍCH: Công tắc dừng thang có thể được kết hợp với bộ điều khi ể n kiểm tra được yêu cầu ở b). b) một bộ điều khiển kiểm tra được lắp cố định theo xem 5.12.1.5 có thể hoạt động trong phạm vi 0,30 m của không gian lánh nạn; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) phương tiện để điều khi ể n đèn giống thang (5.2.1.4.1), được lắp trong khoảng cách tối đa 0,75 m theo chiều ngang tính từ cạnh phía trong của khung cửa ra vào hố thang và ở độ cao tối thiểu 1,0 m tính từ mặt sàn của tầng dùng để vào hố thang. 5.2.1.5.2 Trong buồng máy và buồng puli sẽ có: a) một công tắc ch ỉ được sử dụng bởi những người được phép và được đặt cạnh mỗi lối ra vào ở một độ cao phù hợp, dùng để điều khiển chiếu sáng cho các không gian và khu vực; b) ít nh ấ t một ổ cắm (5.10.7.2) được lắp ở vị tr í phù hợp cho mỗi khu vực làm việc; c) một thiết bị dừng thang, tuân theo 5.12.1.11, được lắp trong buồng puli cạnh lối ra vào. 5.2.1.6 Thoát hiểm Nếu không có phương tiện cứu hộ nào được trang bị cho (những) người bị kẹt trong giếng thang th ì các thiết bị kích hoạt báo động cho các hệ thống báo động, theo TCVN 6396-28 (EN 81-28), phải được lắp đặt ở những nơi xuất hiện rủi ro bị mắc kẹt (xem 5.2.1.5.1, 5.2.6.4 và 5.4.7) và có thể được vận hành từ (các) không gian lánh nạn. Nếu có r ủ i ro bị mắc kẹt ở khu vực bên ngoài giếng thang thì những rủi ro như thế này nên được thỏa thuận với ch ủ tòa nhà (xem 0.4.2 e). 5.2.1.7 Vận chuyển thiết bị ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.1.8 Độ chịu lực của các vách, sàn và trần 5.2.1.8.1 Kết cấu của giếng thang, buồng máy và buồng puli phải tuân theo quy định về xây dựng và ít nhất có th ể chịu được tải trọng do tác động của máy dẫn động, của các ray dẫn hướng tại thời điểm bộ hãm an toàn hoạt động, trong trường hợp tải trong cabin lệch tâm, do tác động của bộ giảm chấn, do tác động của các thiết bị chống nẩy ngược, do quá trình chất và dỡ tải cabin,... Xem thêm E.1. 5.2.1.8.2 Vách của giếng thang phải có độ bền cơ học sao cho khi một lực có độ lớn 1000 N, được phân bố đều trên một diện tích 0,30 m x 0,30 m, hình tròn hoặc vuông, được tác động vuông góc ở bất kỳ điểm nào trên tất cả các mặt thì vách này không bị: a) biến dạng dư lớn hơn 1 mm; b) biến dạng đàn hồi lớn hơn 15 mm. 5.2.1.8.3 Các tấm kính, dù ở dạng ph ẳ ng hay cong, đều phải được làm từ kính nhiều lớp và các bộ phận gia cố của chúng phải chịu dược lực tĩnh theo phương ngang có độ lớn 1000 N trên diện tích 0,30 m x 0,30 m ở bất kỳ điểm nào, từ cả bên trong và bên ngoài giếng thang, mà không tạo nên biến dạng dư. 5.2.1.8.4 S à n của hố thang phải có khả năng chịu tải trọng do thanh ray dẫn hướng truyền xuống (ngoại trừ những thanh ray được treo), bao gồm lực tác động do sức nặng của các ray dẫn hướng cộng thêm phần tải của c á c bộ phận gia cố hay kết nối các thanh ray và/hoặc b ấ t kỳ lực tác động (N) xuất hiện trong quá trình dừng khẩn cấp (ví dụ tải trên puli máy dẫn động do quá trình nẩy ngược lại khi máy dẫn động lắp trên ray), cộng với phản lực khi bộ hãm an toàn hoạt động và bất kỳ lực đẩy xuyên nào do các miếng kẹp ray dẫn hướng tạo ra (xem 5.7.2.3.5). 5.2.1.8.5 Sàn của hố thang phải c ó khả năng chịu tải trọng từ bộ giảm chấn cabin, bằng bốn l ầ n mức tải tĩnh t ạ o ra bởi khối lượng cabin đầy tải, được phân b ố đều giữa các bộ giảm chấn cabin: F = 4 x g n x (P + Q) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 F là tổng lực theo phương đứng, tính bằng Newton (N); g n là gia tốc trọng trường, tính bằng mét trên giây bình phương [9,81 (m/s 2 )]; P là khối lượng cabin không t ả i và các bộ phận hỗ trợ đi kèm, ví dụ như cáp động, cáp/xích bù (nếu có), t í nh bằng kilôgam (kg); Q là tải đ ị nh mức, tính bằng kilôgam (kg); 5.2.1.8.6 Sản của hố thang phải có khả năng chịu tải trọng từ bộ giảm chấn đối trọng, bằng bốn lần mức t ả i tĩnh tạo ra bởi khối lượng đ ối trọng, được phân bố đều giữa các bộ giảm chấn cho đối trọng: F = 4 x g n x (P + q x Q) trong đ ó F là tổng lực theo phương đứng, tính bằng Newton (N); g n là gia tốc trọng trường, tính bằng mét trên gi â y bình phương [9,81 (m/s 2 )]; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Q là tải định mức, tính bằng kilôgam (kg); q là hệ số cân bằng thể hiện độ cân bằng đối trọng của tải định mức do tác động của đối trọng. 5.2.1.8.7 Đối với thang máy thủy lực thì sàn của hố thang phải có khả năng chịu được tải trọng từ các kích truyền xuống. 5.2.1.8.8 Đối với thang máy thủy lực thì tổng lực theo phương đứng tác động lên các điểm dừng cố định trong quá trình hoạt động của thiết bị hãm có th ể được ước tính theo các công thức sau: a) Các thiết bị hãm được trang bị giảm chấn loại hấp thụ năng lượng: b) Các thiết bị hãm được trang bị giảm chấn loại tiêu tán năng lượng: trong đó ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 g n là gia tốc trọng trường, [9,81 mét trên giây bình phương (m/s 2 )]; n là số lượng thiết bị hãm; P là khối lượng cabin không t ả i và các bộ phận hỗ trợ đi kèm, ví dụ như cáp động, cáp/xích bù (nếu có), tính bằng kilôgam (kg); Q là tải định mức, tính bằng kilôgam (kg); 5.2.1.8.9 Bề mặt vách, sàn và trần Bề mặt vách, sàn và trần của giếng thang, buồn g máy và buồng puli phải được làm từ vật liệu đủ bền và hạn chế tạo ra bụi, ví dụ như bê tông, gạch hay gạch khối. Mặt sàn nơi làm việc hoặc dùng đ ể di chuyển giữa các khu vực làm việc phải được làm từ vật liệu không trơn trượt. CHÚ THÍCH 1: Xem TCVN 7387-2 (ISO 14122-2), 4.2.4.6. Sàn của khu làm việc phải tương đối phẳng, trừ vị trí lắp các bộ giảm chấn, đế ray dẫn hướng và thiết bị thoát nước. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đối với các thang thủy lực thì không gian chứa bộ nguồn và hố thang phải được thiết kế sao cho không bị ngấm nước, khi đó tất cả các chất lỏng chứa trong hệ thống thủy lực đặt trong khu vực này vẫn được giữ lại nếu có bị rò rỉ hay bị tràn. CHÚ THÍCH 2: Có thể yêu cầu bảo vệ hệ thống ống dẫn thủy lực lắp trong tòa nhà. 5.2.2 Lối vào giếng thang, buồng máy và buồng puli 5.2.2.1 Giếng thang, buồng máy và buồng puli và các khu vực làm việc liên quan phải có lối vào. Phải có giải pháp để ch ỉ có những người có nhiệm vụ mới có thể vào các không gian ngo à i không gian bên trong cabin. Xem thêm Phụ lục D. 5.2.2.2 Lối vào, nằm bên cạnh bất kỳ cửa/cửa sập nào, dùng để vào giếng thang hay vào buồng máy và buồng puli phải được chiếu sáng bằng đèn điện được lắp cố định với cường độ chiếu sáng ít nhất là 50 lux. 5.2.2.3 Nếu lối vào thang máy để bảo trì hay với các mục đích cứu hộ phải đi thông qua khu vực thuộc sở hữu riêng, khi đó phải cấp quyền ra vào lâu dài cho người có nhiệm vụ và cung cấp các hướng dẫn phù hợp. Nhà s ả n xuấ t/ b ê n lắp đ ặt nên cho bên thiết kế/kiến trúc/ch ủ tòa nhà biết th ỏ a thuận về lối ra vào, hỏa hoạn, trường hợp mắc kẹt và các vấn đề về an ninh gắn liền với việc thang máy có thể được sử dụng trực tiếp từ khu vực thuộc s ở hữu riêng (xem 0.4.2 Các thỏa thuận). CHÚ THÍCH: Lối vào thông qua khu vực thuộc sở hữu riêng có thể phải tuân theo các quy định về xây dựng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) cửa ra vào nếu độ sâu hố thang vượt quá 2,50 m; b) hoặc một c ử a ra vào hoặc một thang leo lắp bên trong giếng thang có thể dễ dàng tiếp cận từ cửa tầng, nếu hố thang có độ sâu không quá 2,50 m. Bất kỳ cửa ra vào hố thang nào cũng phải đáp ứng theo các yêu cầu ở 5.2.3. Các thang leo phải đáp ứng theo Phụ lục F. Nếu có rủi ro thang leo ở vị trí được lắp đặt có thể va chạm với các bộ phận chuy ể n động của thang máy, thì thang leo cần phải được trang bị thêm một (nhiều) thiết bị an toàn điện theo 5.11.2 nhằm ngăn thang m á y hoạt động nếu thang leo không ở đúng vị trí cất giữ. Nếu thang leo được để trên sàn hố thang thì tất cả các không gian lánh nạn phải được đảm bảo duy trì khi thang leo ở vị trí cất giữ. 5 .2.2.5 Phải trang bị lối vào an toàn để tiếp cận buồng máy và buồng puli. Tốt nhất là sử dụng cầu thang. Nếu không thể lắp đặt cầu thang thì có thể sử dụng thang leo đáp ứng các yêu cầu sau: a) lối vào buồng máy và buồng puli không được ở vị trí cao hơn 4 m so với mặt sàn có thể tiếp cận bằng cầu thang; Đối với l ố i vào cao hơn 3 m tiếp cận bằng thang leo thì phải trang bị thiết bị chống rơi ngã; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) thang leo cao hơn 1,50 m khi đ ược đặt vào vị trí để vào ra thì phải tạo thành một góc nghiêng từ 65 o đến 75 o theo phương ngang và không được c ó nguy cơ bị trượt hay lật; d) độ rộng thông thủy của thang leo phải ít nhất 0,35 m, chiều sâu các bậc thang không ít hơn 25 mm và trong trường hợp là thang leo thẳng đứng thì khoảng cách giữa các bậc thang và vách tường phía sau thang leo không được ít hơn 0,15 m. Các bậc thang phải được thiết kế để chịu được mức tải không thấp hơn 1500 N; e) kế cận đầu phía trên cùng của thang leo phải c ó ít nhất một tay nắm có thể dễ dàng với tới; f) xung quanh thang leo, trong vòng khoảng cách 1,50 m theo phương ngang, phải ngăn ngừa nguy cơ bị rơi ngã từ độ cao cao hơn chiều cao thang leo. CHÚ THÍCH: Các quy định về xây dựng có thể yêu cầu ch ỉ sử dụng cầu thang. 5.2.3 Cửa ra vào và cửa cứu hộ - Cửa sập ra vào - Cửa dành cho kiểm tra 5.2.3.1 Khi khoảng cách giữa hai ngưỡng cửa tầng liên tiếp vượt quá 11 m th ì một trong những điều kiện sau phải được thỏa mãn; phải có: a) các cửa cứu hộ ở giữa; b) cửa cứu hộ lắp cho mỗi cabin nằm kế nhau, các quy định về loại cửa này đ ược cho trong 5.4.6.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.3.2 Các cửa ra vào, cửa cứu hộ, cửa sập ra vào, và cửa dành cho kiểm tra phải có những kích thước như sau: a) các c ử a ra vào buồng máy và cửa ra vào giếng thang phải có chiều cao tối thiểu 2,0 m và chiều rộng tối thiểu 0,6 m; b) các cửa ra vào buồng puli phải có chiều cao tối thiểu 1,4 m và chiều rộng tối thiểu 0,6 m; c) các cửa sập dành cho người ra vào buồng máy và buồng puli phải được cân bằng và tạo ra lối đi thông thoáng với kích thước ít nhất là 0,80 m x 0,80 m; d) các cửa cứu hộ phải có chiều cao tối thi ể u 1,80 m và chiều rộng tối thiểu 0,5 m; e) các cửa dành cho kiểm tra phải có chiều cao tối đa 0,50 m và chiều rộng tối đa 0,50 m và kích c ỡ phải đủ để có th ể từ bên ngoài làm việc thông qua cánh cửa này. 5.2.3.3 Các cửa ra vào, cửa cứu hộ và cửa dành cho kiểm tra phải: a) không mở vào bên trong giếng thang hoặc buồng máy hoặc buồng puli; b) được trang bị ổ khóa m ở bằng chìa, có khả năng đóng lại hay khóa lại một lần nữa mà không cần dùng chìa; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) được trang bị một thiết bị an toàn điện tuân theo xem 5.11.2, để kiểm tra trạng thái đóng; Không yêu cầu trang bị thiết bị an toàn điện trong cho (các) cửa ra vào buồng máy và buồng puli, và cho (các) cửa ra vào hố thang ( 5 .2.2.4) nếu cửa hố thang không dẫn đến khu vực nguy hiểm. Đây là những trường hợp được áp dụng nếu khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa phần thấp nhất của cabin, đối trọng hay khối lượng cân bằng bao gồm guốc dẫn hướng, tấm chắn chân cửa,... trong quá trình vận hành bình thường so với sàn của hố thang ít nhất là 2 m. Sự hiện diện của cáp động, cáp/xích bù và các bộ phận hỗ trợ của chúng, puli căng cáp cho bộ khống chế vượt tốc và các thiết bị tương tự không được xem là mối nguy hiểm; e) được bịt kín, đáp ứng các yêu cầu tương tự về độ bền cơ học như cửa tầng, và tuân theo các quy định phù hợp với vấn đề chống cháy của tòa nhà; f) c ó đ ộ bền cơ học sao cho khi một lực có độ lớn 1000 N, được phân bố đều trên diện tích 0,30 m x 0,30 m, hình tròn hoặc vuông, được tác động vuông góc lên bất kỳ điểm nào bên ngoài giếng thang, thì chúng có thể chịu được mà không bị biến dạng đàn hồi lớn hơn 15 mm. 5.2.3.4 Các cửa sập ra vào, khi được đóng lại, phải có thể chịu được một lực 2000 N trên một khu vực rộng 0,20 m x 0,20 m ở bất kỳ điểm n à o. Các cửa sập không được m ở ra xuống phía dưới. B ả n lề, nếu có, phải là loại không thể bị bung ra. Các cửa sập chỉ dùng đ ể đưa vật liệu ra vào ch ỉ có thể được khóa từ bên trong. Khi cửa sập đang được m ở ra, phải chú ý đ ề phòng để tránh bị rơi ng ã (ví dụ do lan can) và tránh cho cửa sập đóng lại tạo ra rủi ro bị nghiền (ví dụ do lực đối trọng). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.4 Các biển thông báo 5.2.4.1 Một biển thông báo mang tối thi ể u nội dung sau: “Thiết bị thang máy - Nguy hiểm Không phận sự cấm vào” Phải được g ắ n cố định ở bên ngoài cửa ra vào hoặc cửa sập (ngoại trừ các cửa tầng và cửa của bảng điều khi ể n dành cho kiểm tra và hoạt động khẩn cấp) dẫn vào buồng máy và buồng puli. Trong trường hợp cửa sập, phải gắn một biển thông báo cố định và dễ nhìn thấy cho người sử dụng cửa sập biết: “Đề phòng rơi ngã - Đóng c ử a sập lại” 5.2.4.2 Bên ngoài giếng thang, cạnh cửa ra vào và c ử a thoát hiểm (nếu có), phải có một thông báo thể hiện nội dung: "Giếng thang - Nguy hiểm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.5 Giếng thang 5.2.5.1 Điều kho ả n chung 5.2.5.1.1 Giếng thang có thể ch ứ a một hoặc nhiều cabin. 5.2.5.1.2 Đối trọng hoặc khối lượng cân bằng của thang máy phải nằm cùng giếng thang với cabin. 5.2.5.1.3 Kích thủy lực của thang máy phải nằm cùng giếng thang với cabin. Chúng có th ể nằm âm thêm xuống đất hoặc mở rộng qua các không gian khác. 5 .2.5.2 Bao che giếng thang 5.2.5.2.1 Yêu cầu chung Một thang máy cần được tách biệt với không gian xung quanh bằng: a) các vách tường, sàn và trần; hoặc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.5.2.2 Giếng thang bao che hoàn toàn 5.2.5.2.2.1 Giếng thang phải được bao che hoàn toàn bằng cách vách, sàn, trần và cửa kín. Ch ỉ cho phép trổ các lỗ trống sau: a) lỗ trống dành cho các cửa tầng; b) lỗ trống dành cho cửa ra vào và thoát hiểm cho giếng thang và cửa dành cho kiểm tra; c) lỗ thoát khí và khói trong trường hợp h ỏ a hoạn; d) lỗ thông gió; e) các lỗ trống cần thiết cho các chức năng của thang máy nằm giữa giếng thang và buồng máy hoặc buồng puli; 5 .2.5.2.2.2 Bất kỳ điểm nhô ra theo phương ngang nào trên vách hướng vào trong giếng thang hoặc dầm ngang có độ rộng hơn 0,15 m, bao gồm các dầm ngăn, phải được bảo vệ đ ể khỏi va vào những người đứng bên trong, tr ừ khi đã được ngăn ngừa bằng lan can trên nóc cabin theo 5 .4.7.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) vị trí nhô ra, nếu lớn hơn 0,15 m, phải được vát thành góc ít nhất là 45 o theo phương ngang, hoặc b) một thiết bị làm lệch tạo thành một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng tối thiểu 45 o so với phương ngang, có khả năng chịu một lực 300 N tác động vuông góc lên điểm bất kỳ điểm nào trên thiết bị, phân bố đều trên diện tích hình tròn hoặc vuông rộng 5 cm 2 , sao cho: - không bị biến dạng dư; - không bị biến dạng đàn hồi hơn 15 mm. 5.2.5.2 3 Giếng thang bao che một phần Trong trường hợp giếng thang được yêu cầu chỉ bao che một phần, ví dụ thang quan sát kết nối với khu triển lãm, không gian sân trước, tòa nhà quan sát , …, th ì áp dụng các yêu cầu sau: a) chiều cao phần bao che tại những vị trí có thể dễ dàng tiếp cận phải đủ để tránh: 1) nguy hiểm từ những bộ phận chuyển động của thang máy; và 2) làm ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thang máy thông qua việc chạm vào các bộ phận của thang máy trong giếng thang một cách trực tiếp hay qua các đồ vật cầm tay; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1) tối thiểu 3,50 m ở phía cửa tầng; 2) tối thi ể u 2,50 m ở các phía kh á c và ở khoảng cách tối thiểu 0,50 m theo phương ngang đến các bộ phận chuyển động của thang m áy. Nếu khoảng cách đến các bộ phận chuyển động vượt quá 0,50 m thì giá trị 2,50 m có thể được giảm từ từ xuống còn độ cao tối thi ể u 1,10 m với khoảng cách 2,0 m; c) phần bao che phải kín; d) phần bao che phải nằm cách các mép của sàn, cầu thang hoặc bệ không quá 0,15 m (xem Hình 1) hoặc được bảo vệ theo y ê u cầu trong 5.2.5.2.2.2; e) phải các biện pháp để ngăn các thiết bị khác làm ảnh hưởng đến hoạt động của thang máy (xem 5.2.1.2.3 b) và 7.2.2 c); f) phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho thang máy tiếp xúc trực tiếp với môi trường (xem 0.4.5), ví dụ thang máy lắp ở mặt ngoài bức tường tòa nhà. Hình 1 - Giếng thang bao che một phần ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 2 - Giếng thang bao che một phần - Các khoảng cách 5.2.5.3 Kết cấu vách giếng thang và cửa tầng đối diện l ối vào cab i n 5.2.5.3.1 Khoảng cách theo phương ngang giữa bề mặt b ê n trong của vách giếng thang và ngưỡng cửa, khung cửa cabin hoặc mép ngoài cửa lùa không được vượt quá 0,15 m, yêu cầu này áp dụng trên toàn bộ chiều cao của giếng thang (xem Hình 3). Khoảng cách được cho ở trên: a) có thể được phép lên đến 0,20 m trên một độ cao không quá 0,50 m. Giữa hai cửa tầng liên tiếp không được có hơn một đoạn bị lõm vào như Hình 3; b) có thể được phép lên đến 0,20 m trên suốt hành trình của thang ch ở hàng kèm người trong đó cửa tầng mở lùa đứng; c) không bị giới hạn nếu cabin được trang bị c ử a khóa cơ khí như yêu cầu ở 5.3.9.2, cửa này chỉ có thể mở trong vùng m ở khóa của một cửa tầng. Hoạt động của thang máy sẽ phụ thuộc một cách tự động vào việc khóa cửa cabin tương ứng, ngo ạ i trừ những trường hợp đề cập trong 5.12.1.4 và 5.12.1.8. Quá trình khóa này sẽ được kiểm tra bởi một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 3 - Khe h ở giữa cabin và vách đối d iện cửa ra vào cabin 5.2.5.3.2 Vách của giếng thang ở bên dưới mỗi ngưỡng cửa tầng phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) phải tạo thành một bề mặt theo phương thẳng đứng nối trực tiếp đến ngưỡng cửa tầng, ngưỡng cửa tầng này có chiều cao ít nhất bằng phân nửa vùng m ở khóa cộng với 50 mm và chiều rộng ít nhất bằng chiều rộng thông thủy cửa cabin cộng thêm 25 mm cho mỗi bên; b) bề mặt này phải liên tục và được tạo thành từ các chi tiết nhẵn và cứng, chẳng hạn các tấm kim loại, và có khả năng chịu một lực 300 N tác động thẳng góc lên đi ể m bất kỳ điểm nào trên vách, phân bố đều trên diện tích hình tròn hoặc vuông rộng 5 cm 2 , sao cho không bị: 1) bi ế n dạng dư; 2) biến dạng đàn hồi hơn 15 mm; c) bất kỳ vị trí nào nhô ra cũng không được quá 5 mm. Những vị trí nhô ra hơn 2 mm thì phải vạt thành góc ít nhất 75 o theo phương ngang; d) ngoài ra, vách n à y còn phải: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2) kéo dài xuống dưới bằng nẹp vát góc nhẵn và cứng có góc theo theo mặt phẳng nằm ngang ít nhất 60 o . Phần nhô ra cho nẹp vát góc này trên mặt phẳng nằm ngang không được ít hơn 20 mm. 5.2.5.4 Bảo vệ các khoảng không gian nằm bên dưới giếng thang Nếu bên dưới giếng thang tồn tại các khoảng không gian có thể tiếp cận được thì đáy hố thang phải được thiết kế để chịu được tải trọng tác động có độ lớn ít nhất 5000 N/m 2 , và đ ố i trọng hay khối lượng cân bằng phải được trang bị bộ hãm an toàn. 5.2.5.5 Bảo vệ bên trong giếng thang 5.2.5.5.1 Khu vực chuyển động của đối trọng và khối lượng cân bằng phải được bảo vệ bằng một vách che đáp ứng các yêu cầu sau: a) nếu vách che có khoét lỗ thì áp dụng ISO 13857:2008, 4.2.4.1; b) vách che này bắt đầu từ vị trí thấp nhất của đối trọng khi nằm trên (các) bộ giảm ch ấ n đã b ị nén hoàn toàn hoặc khối lượng cân bằng ở vị trí thấp nhất của nó lên đến độ cao tối thiểu 2,0 m tính từ đáy của hố thang; c) khoảng cách từ đáy của hố thang đến phần thấp nhất của vách che không được quá 0,3 m. Đối với bộ giảm chấn chuyển động cùng đối trọng thì xem 5.8.1.1; d) chiều rộng phải ít nhất bằng với chiều rộng của đối trọng hoặc khối lượng cân bằng; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 f) vách che có thể có (các) khe với độ rộng tối thiểu cần thiết cho phép các thiết bị cáp bù luồn qua hay đ ể kiểm tra trực quan; g) vách che phải đủ cứng để đảm bảo khi một lực 300 N phân bố đều trên diện tích hình tròn hoặc vuông rộng 5 cm 2 , tác động thẳng góc lên điểm bất kỳ điểm nào trên vách, th ì vách không bị uốn cong khiến đối trọng hay khối lượng cân bằng va vào; h) cabin và các bộ phận đi kèm phải ở cách đối trọng hay khối lượng cân bằng (nếu có) và các bộ phận của chúng một khoảng cách tối thiểu 50 mm. 5.2.5.5.2 Nếu giếng thang chứa nhiều thang m á y thì phải c ó vách ngăn giữa các bộ phận chuyển động của các thang máy khác nhau. Nếu vách ngăn này có đục lỗ thì áp dụng ISO 13857:2008, 4.2.4.1. Vách ngăn phải đ ủ cứng để đảm bảo khi một lực 300 N phân bố đều trên diện tích hình tròn hoặc vuông rộng 5 cm 2 , tác động thẳng góc lên điểm b ấ t kỳ đi ể m nào trên vách, thì vách không bị uốn cong khiến các bộ phận chuyển động va vào; 5.2.5.5.2.1 Vách che bắt đầu từ khoảng cách không quá 0,30 m tính từ sàn c ủ a hố thang lên đ ến độ cao 2,50 m phía trên s à n của tầng thấp nhất. Chiều rộng phải đ ủ để ng ă n việc từ hố thang n à y tiếp cận qua hố thang khác. Trong trường hợp đã đáp ứ ng được các điều kiện để tránh tiếp cận với khu vực nguy hiểm theo mục 5.2.3.3 d ) th ì không cần trang bị vách ngăn bên dưới vị trí thấp nhất của hành trình cabin. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vách ngăn này phải rộng ít nhất bằng độ rộng của bộ phận chuyển động và mở rộng thêm 0,10 m ở mỗi bên cho suốt độ cao của giếng thang. 5.2.5.6 Hành trình dẫn hướng của cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng 5.2.5.6.1 Vị trí cực hạn của cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng 5.2.5.6.1.1 Vị trí cực hạn của cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng theo B ả ng 2 phải được tính đến trong những yêu cầu cho hành trình dẫn hướng theo xem 5.2.5.6, và các không gian lánh nạn và các khe hở theo 5.2.5.7 và 5.2.5.8. Bảng 2 - Các vị trí cực biên của cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng Vị tr í Truyền động ma sát Truyền động cưỡng bức Truyền động thủy lực ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đối trọng nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn + 0,035 ∙ v 2 a Cabin tỳ lên bộ giảm chấn phía trên bị nén hoàn toàn Pít tông ở vị trí tới hạn của n ó , đạt được thông qua phương tiện giới hạn hành trình pít tông + 0,035 ∙ v m 2 Vị trí thấp nhất của cabin Cabin nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn Cabin nằm trên bộ giảm chấn phía dưới bị nén hoàn toàn Cabin nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cabin nằm trên bộ giảm ch ấ n bị nén hoàn toàn + 0,035 ∙ v 2 Cabin nằm trên bộ giảm chấn phía dưới bị nén hoàn toàn Cabin nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn + 0,035 ∙ v d 2 Vị trí thấp nhất của đối trọng/khối lượng cân bằng Đối trọng nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn t o à n Cabin tỳ lên bộ giảm chấn phía trên bị nén hoàn toàn Pít tông ở vị trí tới hạn của nó, đạt được thông qua phương tiện giới hạn hành trình pít tông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a 0,035 ∙ v 2 đại diện cho phân nửa khoảng cách dừng trọng lực tương ứng với 115 % tốc độ định mức: được làm tròn thành + 0,035 ∙ v 2 5.2.5.6.1.2 Khi quá trình giảm tốc của máy dẫn động đối với thang máy truyền động ma sát được giám sát, theo như 5.12.1.3, thì giá trị 0,035 x v 2 ở Bảng 2 có thể được giảm xuống, trong đ ó có tính đến tốc độ mà tại đó cabin hoặc đối trọng tiếp xúc với bộ giảm chấn (xem 5.8.2 . 2.2). 5.2.5.6.1.3 Đối với thang máy truyền động ma sát được lắp cáp bù có puli căng cáp được trang bị một thiết bị chống nảy (phanh hoặc thiết bị khóa), thì giá trị 0,035 x v 2 ở Bảng 2 có thể được thay thế bằng một giá trị liên quan đến hành trình có thể có của puli đó (tùy thuộc vào tỷ số truyền được sử dụng) cộng với 1/500 hành trình của cabin, tối thi ể u là 0,20 m để tính đến độ đàn hồi của cáp. 5.2.5.6.1.4 Trong trường h ợ p thang máy thủy lực tác động trực tiếp thì không cần tính đến giá trị 0,035 x v 2 đề cập ở B ả ng 2. 5.2.5.6.2 Trong trường hợp thang máy dẫn động ma sát Khi cabin hoặc đối trọng ở vị trí cao nhất theo như 5.2.5.6.1 th ì chiều dài ray dẫn hướng của nó phải có th ể đáp ứng thêm một khoảng hành trình dẫn hướng dài ít nhất 0,10 m. 5.2.5.6.3 Trong trường hợp thang máy dẫn động cưỡng bức 5.2.5.6.3.1 Hành trình dẫn hướng của cabin theo chiều đi lên từ tầng trên cùng cho đến khi chạm vào bộ giảm chấn phía trên phải dài ít nhất 0,50 m. Cabin phải được dẫn hướng đến mức giới hạn của hành trình của bộ giảm chấn của nó. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.5.6.4 Trong trường hợp thang máy thủy lực 5.2.5.6.4.1 Khi cabin ở vị trí cao nhất theo như 5.2.5.6.1 th ì chiều dài ray dẫn hướng của nó phải có thể đáp ứng thêm một khoảng hành trình dẫn hướng dài ít nhất 0,10 m. 5.2.5.6.4.2 Khi khối lượng cân bằng (nếu có) ở vị trí cao nhất theo như 5.2.5.6.1 thì chiều dài ray dẫn hướng của nó phải có thể đáp ứng thêm một khoảng hành trình dẫn hướng dài ít nhất 0,10 m . 5.2.5.6.4.3 Khi khối lượng cân bằng (nếu có) ở vị trí thấp nhất theo như 5.2.5.6.1 thì chiều dài ray dẫn hướng của nó phải có th ể đáp ứng thêm một khoảng hành trình dẫn hướng dài ít nhất 0,10 m. 5.2.5 . 7 Không gian lánh nạn trên nóc cabin và khoảng tr ố ng trên đỉnh giếng thang 5.2.5 . 7.1 Khi cabin ở vị trí cao nhất theo như 5.2.5.6.1 th ì trên nóc cabin phải có được ít nhất một khu vực trống đ ể tạo thành một không gian lánh nạn, có thể lựa chọn từ Bảng 3. Đối với không gian lánh nạn loại 2 thì có thể giảm bớt kích thước của không gian lánh nạn ở một bên, tại phần mép phía dưới giáp với nóc cabin. Phần giảm bớt này có kích thước 0,10 m chiều rộng và 0,30 m chiều dài để chừa khoảng trống cho các phần lắp cố định trên nóc thang (xem Hình 4). Nếu cần hơn một người trên nóc cabin để thực hiện việc kiểm tra và bảo trì thì phải c ó thêm không gian lánh nạn cho mỗi người tăng thêm. Trong trường hợp có nhiều hơn một không gian lánh nạn th ì chúng phải cùng loại và không được chồng lấn lên nhau. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 4 - Kích thước tối đa của phần được giảm trong không gian lánh nạn Trên nóc cabin phải có một ký hiệu có thể đọc được khi đứng từ bên ngoài tầng nơi dùng để vào nóc cabin. Ký hiệu này phải thể hiện rõ số người được phép và loại tư thế (Bảng 3) áp dụng cho (các) không gian l á nh nạn. Nếu có một đối trọng được sử dụng thì phải có một ký hiệu nằm gần vách che đối trọng (xem 5.2.5.5.1) thể hiện khoảng trống tối đ a được phép giữa đối trọng và bộ giảm chấn cho đối trọng khi cabin ở tầng cao nhất, nhằm duy trì kích thước đ ỉ nh giếng thang. Bảng 3- Kích thước các không gian lánh nạn trên đỉnh giếng thang Loại Tư thế Biểu tượng Kích thước theo phương ngang của các không gian lánh nạn (m x m) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (m) 1 Đứng thẳng 0,40 x 0,50 2,00 2 Gập người ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,00 K ý hiệu trên các biểu tượng 5.2.5.7.2 Khi cabin ở vị trí cao nh ấ t theo như 5.2.5.6.1 th ì khoảng cách thông thủy giữa các phần thấp nhất của trần giếng thang (bao gồm các dầm và những phần nằm bên dưới trần) (xem Hình 5) và: a) các phần cao nhất của thiết bị lắp đặt trên nóc cabin, ngoại trừ những phần được đề cập ở mục b) và c) bên dưới, phải ít nhất là 0,50 m theo bất kỳ hướng thẳng đứng hay phương nằm nghiêng nào trong phạm vi nhô ra của cabin; b) phần cao nhất của ngàm dẫn hướng hoặc con lăn, của phần kết thúc của cáp và của phần đầu hay các phần của cửa lùa đứng, nếu có, phải ít nhất là 0,10 m theo bất kỳ phương thẳng đứng nào trong khoảng cách 0,40 m theo phương ngang trong phạm vi nhô ra của cabin; c) phần cao nhất của lan can phải ít nhất: 1) 0,30 m trong khoảng cách 0,40 m theo phương ngang trong phạm vi nhô ra của cabin và 0,10 m ở bên ngoài lan can; 2) 0,50 m theo bất kỳ phương nằm nghiên g nào trong khoảng cách 0,40 m trong phạm vi nhô ra của cabin. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ DẪN: A khoảng cách ≥ 0,50 m (5.2.5.7.2 a) F các phần cao nhất lắp trên nóc cabin B khoảng cách ≥ 0,50 m (5.2.5 . 7.2 a) G cabin ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 khoảng cách ≥ 0,50 m (5.2.5 . 7.2 c) 2) D khoảng cách ≥ 0,30 m (5.2.5 . 7.2 c) 1) H (các) không gian lánh nạn E khoảng cách ≤ 0,40 m (5.2.5 . 7.2 c) 1) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 chiều cao các không gian lánh nạn (B ả ng 3) Hình 5 - Khoảng cách tối thiểu giữa các phần lắp cố định trên nóc cabin và các phần thấp nh ấ t lắp cố định trên trần giếng thang 5.2.5.7.3 Bất kỳ một vùng đơn lẻ liên tục nào trên nóc cabin, hoặc trên thiết bị trên nóc cabin, với diện tích th ô ng thủy tối thiểu 0,12 m 2 và kích thước tối thiểu của phía nhỏ nhất lớn hơn 0,25 m, thì có thể được xem là nơi mà một người có thể đứng được. Khi cabin ở vị trí cao nhất theo như 5.2.5.6.1 thì khoảng cách theo phương đứng từ phía trên vùng đã nói với các phần thấp nhất của trần giếng thang (bao gồm các dầm và những phần nằm bên dưới trần) sẽ là chiều cao của (các) vùng lánh nạn tương ứng theo 5.2.5.7.1. 5.2.5.7.4 Khoảng cách thông thủy theo chiều thẳng đứng giữa các phần th ấ p nhất của trần giếng thang và các phần cao nhất của tổ hợp đầu pít tông di chuyển theo chiều lên phải ít nhất là 0,10 m. 5.2.5. 8 Không gian lánh nạn và khoảng trống dưới hố thang 5.2.5.8.1 Khi cabin ở vị trí cao nhất theo như 5.2.5.6.1 thì dưới h ố thang phải có được ít nhất một khu vực trống để tạo thành một không gian lánh nạn, có thể lựa chọn từ Bảng 4. Nếu cần hơn một người trên nóc cabin đ ể thực hiện việc kiểm tra và b ả o trì thì phải có thêm không gian lánh nạn cho mỗi người tăng thêm. Trong trường hợp có nhiều hơn một không gian lánh nạn thì chúng phải cùng loại và không được chồng lên nhau. Dưới hố thang phải có một ký hiệu có th ể đọc được khi đứng ở (các) lối vào. K ý hiệu này phải thể hiện rõ số người được phép và loại tư thế (Bảng 4) áp dụng cho (các) không gian lánh nạn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Loại Tư thế Biểu tượng Kích thước theo phương ngang của các không gian lánh nạn (m x m) Chiều cao của các không gian lánh nạn (m) Đứng thẳng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,40 x 0,50 2,00 2 Gập người 0,50 x 0,70 1,00 3 Nằm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,70 x 1,00 0,50 K ý hiệu trên các biểu tượng 5.2.5.8.2 Khi cabin ở vị trí thấp nhất theo như 5.2.5.6.1 thì những điều kiện sau phải được tho ả mãn: a) khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa sàn hố thang và các phần th ấ p nhất của cabin phải tối thiểu 0,50 m. Khoảng cách này có thể giảm xuống: 1) còn giá trị tối thi ể u 0,10 m trong khoảng cách 0,15 m theo chiều ngang đến (các) vách lân cận cho bất kỳ tấm chắn chân cửa nào hoặc các phần của (các) cửa lùa đứng,. 2) còn trong khoảng cách tối đa theo chi ề u ngang đến các ray dẫn hướng theo như Hình 6 và 7 cho bất kỳ phần khung cabin, bộ hãm an toàn, ray dẫn hướng, thiết bị hãm nào; b) kho ả ng cách theo chiều đứng giữa các phần cao nhất lắp cố định dưới hố thang, ví dụ thiết bị căng cho cáp bù ở vị trí cao nhất của nó, bệ đỡ kích, các ống dẫn và các phụ kiện khác, và các phần thấp nhất của cabin, ngoại trừ các phần được liệt kê chi tiết ở 5.2.5. 8 .2 a) 1), phải ít nhất là 0,30 m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tuy nhiên nếu việc tiếp cận không ch ủ ý ở phía dưới tổ hợp đầu pít tông đã được ngăn ngừa (ví dụ do có lắp đặt vách chắn như ở 5.2.5.5.1) th ì kho ả ng cách theo chiều đứng này có th ể giảm từ tối thiểu 0,50 m còn tối thi ể u 0,10 m. d) khoảng cách theo chiều đứng giữa sàn hố thang và và vòng dẫn hướng dưới cùng của kích dạng ống lồng bên dưới cabin của thang máy tác động trực tiếp phải ít nhất là 0,50 m. Hình 6 - Khoảng cách theo chiều ngang X H xung quanh thay ray dẫn hướng Hình 7 - Khoảng cách tối thiểu theo chiều đứng cho các phần của khung cabin, bộ hãm an toàn, ngàm dẫn hướng và thiết bị hãm 5.2.6 Buồng máy và buồng puli 5.2.6.1 Yêu cầu chung Các không gian và khu vực làm việc gắn liền với công việc bảo trì/kiểm tra và các hoạt động cứu hộ phải được bảo vệ một cách phù hợp khỏi những ảnh hưởng của môi trường. Xem 0.3.3, 0.4.2 và 0.4.5. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.6.2.1 Phải trang bị các b ả ng thông báo để dễ dàng nhận biết (các) công tắc nguồn v à (các) công tắc đèn. 5.2.6.2.2 Nếu, sau khi ngắt công tắc nguồn, mà vẫn còn một số bộ phận mang điện (do kết nối liên thông giữa các thang máy, đèn,...) th ì phải có các bảng thông báo chỉ rõ điều này. 5.2.6.2.3 Trong buồng máy (5.2.6.3), tủ máy (5.2.6.5.1) hay ở (các) bảng điều khiển dành cho hoạt động kh ẩ n cấp và thử nghiệm (5.2.6.6), phải có các hướng dẫn chi tiết (xem 7.2.2 g), h) và i) để thực hiện theo trong trường hợp thang máy bị hỏng, đặc biệt là các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị cho hoạt động cứu hộ và ch ì a khóa m ở cửa tầng. 5.2.6.3 Máy đặt trong buồng máy 5.2.6.3.1 Puli máy dẫn động trong giếng thang Puli m á y dẫn độn g có thể được lắp trong giếng thang, miễn là: a) các hoạt động kiểm tra, thử nghi ệ m và bảo trì có thể được tiến hành từ buồng máy; b) các lỗ h ở giữa buồng máy và giếng thang phải càng nhỏ càng tốt. 5.2.6.3.2 Kích thước ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cụ thể tại các khu vực làm việc, độ cao thông thủy ít nhất 2,10 m, và: a) một khoảng trống theo chiều ngang phía trước bảng điều khiển và t ủ điện. Khoảng trống này được xác định như sau: 1) chiều sâu, tính từ mặt ngoài của phần bao che, ít nhất là 0,70 m; 2) chiều rộng, lấy giá trị lớn hơn trong các giá trị sau: 0,50 m hoặc chiều rộng toàn bộ của t ủ điện hoặc bảng điều kh iể n; b) một khoảng trống theo chiều ngang kích thước ít nhất là 0,50 m x 0,60 m cho công việc bảo trì và kiểm tra các bộ phận chuy ể n động ở những vị tr í cần thiết, và hoạt động khẩn cấp thực hiện thủ công, nếu c ầ n (xem 5.9.2.3.1). 5.2.6.3.2.2 Độ cao thông thủy cho việc di chuy ể n phải không thấp hơn 1,80 m. Lối vào tiếp cận đến các không gian trống đề cập ở 5.2.6.3.2.1 phải có chiều rộng ít nhất 0,50 m. Giá trị này có th ể giảm xuống còn 0,40 m nếu không có các bộ phận chuy ể n động hoặc bề mặt bị nóng, như xác định ở 5.10.1.1.6. Độ cao thông thủy cho việc di chuyển được tính t ừ mặt sàn khu vực ra vào lên đến mặt dưới của điểm va chạm thấp nhất. 5.2.6.3.2.3 Phải có một khoảng cách thông thu ỷ theo chiều đứng cao ít nhất 0,30 m nằm phía trên bộ phận quay không được che chắn của máy dẫn động. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.6.3.2.5 Khi sàn của buồng máy có bất kỳ hốc lõm nào với độ sâu hơn 0,05 m và chiều rộng từ 0,05 m đến 0,50 m, hoặc có bất kỳ ống dẫn nào, thì phải che đậy lại. Yêu cầu này ch ỉ áp dụng cho những khu vực có người làm việc hoặc di chuyển qua lại giữa các khu vực làm việc. Các hốc lõm với chiều rộng hơn 0,50 m sẽ được xem như thuộc những mặt bằng khác, xem 5.2.6.3.2.4. 5.2.6.3.3 Các lỗ h ở khác Kích thước các lỗ trên các tấm bệ và mặt sàn buồng máy phải được giảm đến mức tối thiểu cho mục đích sử dụng của chúng. Với mục đích ngăn ngừa nguy cơ đồ vật rơi từ các lỗ h ở nằm bên tr ê n giếng thang, bao gồm các lỗ h ở đi dây cáp, phải sử dụng ống bọc nhô lên khỏi tấm bệ hoặc mặt sàn hoàn chỉnh một độ cao ít nhất là 50 mm. 5.2.6.4 Máy đặt trong giếng thang 5.2.6.4.1 Yêu cầu chung 5.2.6.4.1.1 Trong trường hợp giếng thang được bao che một phần ở mặt ngoài tòa nhà thì hệ thống máy phải được bảo vệ khỏi những tác động của môi trường. 5.2.6.4.1.2 Độ cao thông thủy cho việc di chuyển bên trong giếng thang từ một khu vực làm việc này sang một khu vực làm việc khác không được th ấ p hơn 1,80 m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - bệ có thể thu vào (5.2.6.4.5) và/hoặc các chốt dừng d i động (5.2.6.4.5.2 b), - hoặc thiết bị cơ khí vận hành bằng tay (5.2.6.4.3.1, 5.2.6.4.4.1), 5.2.6.4.2 Kích thước các khu vực làm việc bên trong giếng thang 5.2.6.4.2.1 Kích thước các khu vực làm việc bên trong giếng thang tại vị trí đặt máy phải đủ rộng để cho phép thực hiện công việc một cách dễ dàng và an toàn trên thiết bị. Cụ thể tại các khu vực làm việc, độ cao thông thủy ít nhất 2,100 m , và: a) một khoảng trống theo chiều ngang phía trước bảng điều khiển và tủ điện. Khoảng trống này được xác định như sau: 1) chiều sâu, tính từ mặt ngoài của phần bao ch e , ít nhất là 0,70 m; 2) chiều rộng, là giá trị lớn hơn trong các giá trị sau: 0,50 m hoặc chiều rộng toàn bộ của tủ điện hoặc bảng điều khiển; b) một khoảng trống theo chiều ngang kích thước ít nhất là 0,50 m x 0,60 m cho công việc b ả o tr ì và kiểm tra các bộ phận ở những vị tr í cần thiết. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 theo chiều đứng cao ít nhất 0,30 m phía trên bộ phận quay không được che chắn của máy dẫn động. 5.2.6.4.3 Khu vực làm việc trong cabin hoặc trên nóc cabin 5.2.6.4.3.1 Khi công việc b ả o trì/ki ể m tra phải thực hiện bên trong cabin hoặc trên nóc cabin v à nếu cabin chuy ể n động bất ngờ hoặc mất điều khi ể n do quá trình bảo trì/kiểm tra gây nên, có thể gây nguy hiểm cho con người thì phải áp dụng những yêu cầu sau: a) bất kỳ chuyển độn g nguy hiểm nào của cabin đều phải đ ược ngăn ngừa bằng một thiết bị cơ khí; b) mọi chuy ể n động của cabin phải được ngăn ngừa b ằ ng thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2, trừ khi thi ế t bị cơ khí đang ở vị trí không hoạt động; c) khi thiết bị cơ khí này ở vị trí hoạt động và không thể nhả ra do lực tác động lên n ó , th ì có thể rời khỏi giếng thang: 1) thông qua cửa tầng qua khoảng trống rộng ít nhất 0,50 m x 0,70 m bên trên đầu cửa cabin / bộ truyền động cửa, hoặc 2) thông qua cabin bằng lối ra vào trên cửa sập thoát hiểm trên nóc cabin theo như 5.4.6. Phải trang bị cầu thang, thang leo và/hoặc tay vịn để leo xuống cabin an toàn, hoặc 3) thông qua một cửa thoát hiểm như ở 5.2.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.6.4.3.2 Thiết bị cần thiết cho hoạt động khẩn cấp và cho thử nghiệm động phải được lắp đặt sao cho chúng có thể được tiến hành từ bên ngoài giếng thang như yêu cầu ở 5 .2.6.6. 5.2.6.4.3.3 Nếu cửa dành cho kiểm tra nằm trên vách cabin, chúng phải: a) tuân theo 5.2.3.2 e); b) trường hợp cửa dành cho k iể m tra rộng hơn 0,30 m thì phải trang bị thêm rào chắn để tránh rơi ngã vào giếng thang; c) không được m ở hướng ra ngoài cabin; d) được trang bị một ổ khóa khóa bằng chìa, có th ể được đóng lại hoặc khóa lại mà không cần chìa khóa; e) được trang bị một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2, để ki ể m tra trạng thái khóa; f) đáp ứng các yêu cầu tương tự như các yêu cầu cho vách cabin. 5.2.6.4.3.4 Nếu cần thiết phải vận hành cabin từ bên trong khi cửa dành cho kiểm tra đang m ở th ì áp dụng những yêu cầu sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) bộ điều khiển kiểm tra này ch ỉ có th ể được tiếp cận bởi những người có trách nhiệm, ví dụ đặt nó phía sau cửa dành cho kiểm tra và được lắp đặt sao cho không thể dùng bộ điều khiển n à y để vận hành cabin khi đứng trên nóc cabin; c) nếu kích thước nhỏ hơn của khoảng trống m ở cửa vượt quá 0,20 m th ì kho ả ng cách theo phương ngang giữa mép ngoài của khoảng trống m ở cửa trên vách cabin đến thiết bị lắp trong giếng thang ở vị trí phía trước khoảng trống m ở c ử a phải ít nhất là 0,30 m. 5.2.6.4.4 Khu vực làm việc dưới hố thang 5.2.6.4.4.1 Khi công việc bảo trì/kiểm tra phải thực hiện bên dưới hố thang và nếu cabin chuy ể n động bất ngờ hoặc mất điều khiển do quá trình b ả o trì/kiểm tra gây nên, có thể gây nguy hiểm cho con người thì phải áp dụng những yêu cầu sau: a) phải trang bị một thiết bị được lắp cố định đ ể dừng cabin về m ặ t cơ học khi cabin đang mang b ấ t kỳ tải trọng nào lên đến tải định mức và chạy với bất kỳ tốc độ nào lên đến tốc độ định mức, sao cho tạo ra một khoảng cách ít nhất 2 m giữa sàn của khu vực làm việc và các phần thấp nhất của cabin, không bao gồm những phần đề cập ở 5.2.5.8.2 a) 1) và 2). Gia tốc hãm của cabin do thiết bị cơ khí khác với bộ hãm an toàn tạo ra không được vượt quá gia tốc hãm tạo ra bởi bộ giảm chấn (xem 5.8.2); b) thiết bị cơ khí ph ả i có thể giữ cho cabin ở trạng thái dừng; c) thiết bị cơ khí có th ể vận hành bằng tay hoặc tự động; d) quá trình sử dụng chìa khóa để mở cửa vào hố thang phải được kiểm tra bằng thiết bị an toàn điện theo 5.11.2 nhằm ngăn ngừa mọi chuyển động của thang máy. Chỉ có chuyển động theo những yêu cầu ở mục f) bên dưới được cho phép; e) mọi chuyển động của cabin ph ả i được ngăn ngừa bằng thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2, trừ khi thiết bị cơ khí đang ở vị trí không hoạt động; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 g) việc đưa thang máy tr ở về chế độ hoạt động bình thường chỉ có thể được thực hiện thông qua việc vận hành một thiết bị khởi động lại bằng điện lắp bên ngoài giếng thang và thiết bị này chỉ có thể được tiếp cận bởi những người có trách nhiệm, ví dụ được đặt bên trong một t ủ điều khiển bị khóa. 5.2.6.4.4.2 Khi cabin đang ở vị trí như ở 5.2.6.4.4.1 a), có thể rời khỏi hố thang; a) thông qua một khe hở theo chiều đ ứng cao ít nhất 0,50 m từ sàn cửa tầng đến mép thấp nhất của tấm chắn chân cửa, hoặc; b) thông qua lối ra vào hố thang. 5.2.6.4.4.3 Các thiết bị c ầ n thiết cho hoạt động khẩn cấp và cho thử nghiệm động phải được lắp đặt sao cho chúng có thể được tiến hành từ bên ngoài giến g thang như yêu cầu ở 5.2.6. 6 . 5.2.6.4.5 Khu vực làm việc trên sàn thao tác 5.2.6.4.5.1 Nếu máy được bảo trì hoặc được kiểm tra từ một sàn thao tác thì sàn thao tác này phải: a) được lắp cố định; và b) c ó th ể thu vào nếu nó nằm trên đường di chuyển của cabin hoặc đối trọng/khối lư ợ ng cân bằng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) cabin phải ở vị trí đứng yên thông qua việc sử dụng một thiết bị cơ khí tuân theo yêu cầu ở mục 5.2.6.4.3.1 a) và b), hoặc b) nếu cabin cần di chuyển th ì hành trình di chuyển của cabin phải bị giới hạn bởi các chốt dừng di động sao cho cabin dừng: 1) ít nhất 2 m phía trên sàn thao tác nếu cabin đi xuống với tốc độ định mức hướng về sàn thao tác; 2) bên dưới sàn thao tác theo như 5.2.5.7.2, nếu cabin đi lên với tốc độ định mức hướng về sàn thao tác. 5.2.6.4.5.3 Sàn thao tác phải: a) có thể chịu được trọng lượng của hai người ở bất kỳ vị trí nào trên sàn, trong đó mỗi người tương đương với tải trọng 1000 N trên một diện tích 0,20 m x 0,20 m, mà không bị biến dạng dư. Nếu s à n được sử dụng để làm việc với thiết bị nặng thì phải xem xét kích thước tương ứng và bệ phải có độ bền cơ học đủ để chịu tải và lực tác động lên nó (xem 5.2.1.7). Mức tải tối đa được ph é p phải được ghi rõ trên sàn thao tác; b) trang bị một lan can tuân theo yêu cầu ở 5.4.7.4; c) trang bị phương tiện để đảm bảo rằng: 1) bậc cấp giữa sàn thao tác và sàn lối ra vào không vượt quá 0,50 m; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.6.4.5.4 Bên cạnh yêu cầu ở 5.2.6.4.5.3 thì bất kỳ bộ làm việc có th ể thu vào nào cũng phải được trang bị: a) một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2, đ ể kiểm tra trạng thái thu vào hoàn toàn của sàn thao tác; b) phương tiện để đưa sàn thao tác vào hay rút sàn thao tác ra khỏi vị trí làm việc. Hoạt động này phải có thể được thực hiện từ hố thang hoặc thông qua phương tiện nằm ngoài giếng thang và ch ỉ có những người có trách nhiệm được tiếp cận. Lực do thao tác thủ công để vận hành sàn thao tác phải không quá 250 N; c) nếu lối vào sàn thao tác không thông qua cửa tầng thì cửa vào s à n thao tác không được m ở khi sàn thao tác không ở vị trí làm việc, hoặc nếu không thì phải trang bị phương tiện để tránh có người bị rơi ngã vào giếng thang. 5.2.6.4.5.5 Trong trường hợp ở 5.2.6.4.5.2 b) các chốt dừng di động phải tự động hoạt động khi sàn thao tác đi xuống. Chúng phải được trang bị: a) các bộ giảm chấn tuân theo 5.8; b) một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2, chỉ cho phép cabin chuyển động nếu thiết bị dừng ở vị trí thụt vào hoàn toàn; c) một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2, chỉ cho phép cabin chuyển động với sàn thao tác ở vị trí thấp hơn nếu thiết bị dừng ở vị trí duỗi ra hoàn toàn. 5.2.6.4.5.6 Nếu cần thiết phải vận hành cabin từ sàn thao tác làm việc thì trên bệ phải c ó sẵn một bộ điều khiển kiểm tra theo 5.12.1.5 để sử dụng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.6.4.5.7 Các thiết bị cần thiết cho hoạt động kh ẩ n cấp và cho thử nghiệm động phải được lắp đặt sao cho chúng có thể được tiến hành từ bên ngoài giếng thang như yêu cầu ở 5.2.6.6. 5.2.6.4.5.8 Mức tải tối đa được phép phải được ghi rõ trên sàn thao t á c làm việc. 5.2.6.4.6 Khu vực làm việc bên ngoài giếng thang Khi máy móc nằm bên trong giếng thang và công việc bảo trì/kiểm tra sẽ được tiến hành từ bên ngoài giếng thang thì phải có các khu vực làm việc như ở 5.2.6.3.2.1 và 5 .2.6.3.2.2 ở bên ngoài giếng thang. Việc tiếp cận thiết bị này chỉ có thể thông qua cửa dành cho kiểm tra tuân theo 5.2.3. 5.2.6.5 Thiết bị nằm bên ngoài giếng thang 5.2.6.5.1 Buồng đặt máy 5.2.6.5.1.1 Hệ thống máy móc của thang máy được đặt trong một phòng máy và phòng máy này không được dùng cho mục đích khác ngoài thang máy. Trong phòng máy không chứa các ống dẫn, cáp hay thiết bị nào khác ngoài việc dùng cho thang máy. 5.2.6.5.1.2 Buồng đặt máy bao gồm các vách, sàn, trần và c ử a kín. Chỉ cho phép các lỗ hở là: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) các l ỗ h ở cần thiết cho các chức năng của thang máy nằm giữa giếng thang và phòng máy; c) lỗ thoát khí v à khói trong trường hợp có hỏa hoạn. Những l ỗ h ở này nếu c ó th ể bị tiếp cận b ở i những người không có trách nhiệm thì phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây: - đ ược bảo vệ theo ISO 13857:2008, Bảng 5, để tránh tiếp xúc với những vùng nguy hiểm, và - cấp độ bảo vệ ít nhất là IP2XD theo TCVN 4255 (IEC 60529) để tránh tiếp xúc với thiết bị điện. 5.2.6.5.1.3 (Các) cửa phải: a) có kích thước đủ rộng để thực hiện công việc yêu cầu qua cửa mở; b) không đ ược m ở vào b ê n trong buồng máy; c) được tran g bị ổ kh ó a khóa bằng chìa, có thể được tự đóng và khoá lại mà không cần chìa. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khu vực làm việc phía trước buồn g máy phải tuân theo c á c yêu cầu ở 5.2. 6 .4.2. 5.2.6.6 Thiết bị cho hoạt động khẩn cấp và kiểm tra 5.2.6.6.1 Trong các trường hợp ở 5.2.6.4.3, 5 .2.6.4.4 và 5.2.6.4.5, phải trang bị các thiết bị cần thiết cho các hoạt động khẩn c ấ p và kiểm tra trên (các) bảng điều khiển phù hợp để tiến hành các hoạt động kh ẩ n cấp và kiểm tra động cho thang máy bên ngoài gi ế ng thang, ví d ụ như kiểm tra máy dẫn động, bộ h ã m an toàn, bộ giảm chấn, thiết bị bảo vệ cabin vượt tốc chiều lên, thiết bị bảo vệ cabin chuyển động không định trước, van ngắt, van hạn áp, thiết bị hãm, thiết bị dừng có giảm chấn và áp suất. Ch ỉ có người có trách nhiệm mới tiếp cận được (các) bảng điều khiển. Nếu các thiết bị cho hoạt động khẩn cấp và kiểm tra không được đặt trong tủ máy thì phải c ó nắp che đậy thích hợp và những nắp này: a) không mở ra vào bên trong giếng thang; b) được trang bị ổ khóa khóa bằng chìa, có khả năng đóng và khóa lại mà không cần chìa. 5.2.6.6.2 (Các) bảng điều khiển sẽ mang những thiết bị sau: a) các thiết bị cho hoạt động khẩn c ấ p theo 5 .9.2.2.2.7 và 5.9 . 2.3 hoặc 5.9.3.9, cùng với một hệ thống liên lạc nội bộ tuân theo yêu cầu ở 5.12.3.2; b) thiết bị điều khiển cho phép tiến hành thử nghiệm động; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - hướng di chuyển của cabin; - báo hiệu đến vùng mở khóa, và - tốc độ cabin. 5.2.6.6.3 Các thiết bị trên (các) bảng điều khiển phải được thắp sáng bằng đèn điện lắp cố định với cường độ chiếu sáng khi đo tại thiết bị ít nhất là 200 lux. Một công tắc đặt trên hoặc gần bảng điều khiển để điều khiển đèn chiếu sáng cho (các) bảng điều khiển. Bộ c ấ p nguồn điện cho việc chiếu sáng này phải tuân thủ theo yêu cầu ở 5.10.7.1. 5.2.6.6.4 Phải có các khu vực làm việc theo yêu cầu ở 5.2.6.3.2.1 ở phía trước (các) bảng điều khiển cho hoạt động kh ẩ n cấp và kiểm tra. 5.2.6.7 Kết cấu và thiết bị của buồng puli 5.2.6.7.1 Kích thước ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cụ th ể : a) chiều cao thông thủy cho việc di chuyển không thấp hơn 1,50 m. Chiều cao thông thủy cho việc di chuyển này tính từ sàn của khu vực ra vào cho đến mặt dưới của điểm va chạm thấp nhất; b) một khoảng trống theo chiều ngang kích thước ít nhất là 0,50 m x 0,60 m cho công việc bảo trì và kiểm tra các bộ phận chuyển động ở những vị trí cần thiết. L ố i vào các khu vực này có chiều rộng ít nhất là 0,50 m. Giá trị này có thể giảm xuống còn 0,40 m nếu không có các bộ phận chuyển động hoặc bề mặt bị nóng, như xác định ở 5.10.1.1.6. 5.2.6.7.1.2 Phải c ó một độ cao thông thủy ít nhất 0,30 m phía trên các puli không được che chắn. 5.2.6.7.2 Các lỗ h ở Kích thước các lỗ trên các tấm bệ và mặt sàn buồng puli phải được giảm đến mức tối thiểu cho mục đích sử dụng của chúng. Với mục đ í ch ngăn ngừa nguy cơ đồ vật rơi từ các lỗ h ở nằm bên trên giếng thang, bao gồm các lỗ hở đi dây cáp, phải sử dụng ống bọc nhô lên khỏi tấm bệ hoặc mặt sàn hoàn chỉnh ít nhất là 50 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.1 Yêu cầu chung 5.3.1.1 Các lỗ tường trong giếng thang tạo th à nh lối ra vào bình thường đến cabin sẽ được lắp cửa tầng và lối vào cabin sẽ thông qua cửa cabin. 5.3.1.2 Các cửa phải kín. 5.3.1.3 Các cửa tầng và cửa ca bin khi đóng lại sẽ phải đóng hoàn toàn lối vào tầng và lối vào cabin, trừ những kho ả ng h ở cần thiết. 5.3.1.4 Khi được đóng lại thì các khe h ở giữa các cánh cửa, hoặc giữa các cánh cửa với thanh đứng, thanh ngang hoặc ngưỡng cửa, không được vượt quá 6 mm. Giá trị này c ó th ể đạt đến 10 mm do bị mòn, ngoại trừ c ử a làm từ kính (xem 5.3.6.2.2.1 i) 3). Các khe h ở này phải được đo từ đáy chỗ lõm vào, nếu c ó . 5.3.1.5 Trong trường hợp cabin dùng cửa bản lề, cửa này phải có chốt chặn để tránh bị mở ra phía ngoài cabin. 5.3.2 Chiều cao và chiều rộng lối vào 5.3.2.1 Chiều cao Chiều cao thông thủy tối thiểu cho cửa tầng và cửa cabin là 2 m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều rộng thông thủy của cửa tầng không được lớn hơn 50 mm cho cả hai bên so với chiều rộng thông thủy của c ử a cabin. 5.3.3 Ngưỡng cửa, dẫn hướng, kết cấu treo cửa 5.3.3.1 Ngưỡng c ử a Mỗi lối vào cửa tầng v à cabin ph ả i được lắp một ngưỡng cửa đủ độ bền (xem 5.7.2.3.6) để chịu các tải trọng truyền qua khi chất tải vào cabin. CHÚ THÍCH: Phía trước ngưỡng cửa tầng nên làm mặt vát dốc ra ngoài để tránh nước từ quá trình lau rửa hay thiết bị phun nước chảy vào trong cabin. 5.3.3.2 D ẫ n hướng c ử a Cửa tầng và cửa cabin phải được thiết kế để trong quá trình vận hành b ì nh thường tránh kh ô ng bị lệch khỏi dẫn hướng, bị kẹt về cơ khí, hoặc dịch chuyển ra ngoài. 5.3.3.2.1 Cửa lùa ngang phải được dẫn hư ớ ng cả bên trên và phía dưới. 5.3.3.2.2 Cửa lùa đứng phải được dẫn hướng cả hai bên. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.3.3.1 Các tấm cửa của cửa lùa đứng và cửa cabin phải được cố định vào hai bộ phận treo độc lập. 5.3.3.3.2 Cáp treo, xích và dây đai phải được thiết kế với hệ số an toàn ít nhất là 8. 5.3.3.3.3 Đường kính danh nghĩa của puli treo cáp phải không nhỏ hơn 25 lần đường kính cáp. 5.3.3.3.4 Cáp hoặc xích treo ph ả i được bảo vệ khỏi nguy cơ bị trượt khỏi rãnh puli hoặc trật khớp kh ỏ i đĩa xích. 5.3.4 Các khe hở theo chiều ngang của cửa 5.3.4.1 Khoảng cách theo chiều ngang giữa ngưỡng cửa cabin và ngư ỡ ng cửa tầng không được vượt quá 35 mm (xem Hình 3). 5.3.4.2 Khoảng cách theo chiều ngang hướng vào giếng thang giữa các mép ngoài cùng của cửa cabin và cửa tầng trong quá trình vận hành bình thường không được vượt quá 0,12 m (xem Hình 3). CHÚ THÍCH: Nếu có thêm cửa của tòa nhà được lắp vào phía trước cửa tầng thì phải đề phòng trường hợp có người bị kẹt trong khoảng không gian giữa hai c ử a này. (xem thêm 5.2.2.1 và 5.2.2.3). 5.3.4.3 Trong trường hợp có sự kết hợp giữa: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - một cửa tầng dạng bản lề và một c ử a cabin lùa ngang (xem Hình 9); - các cửa tầng và cửa cabin lùa ngang, những cửa n à y không nối với nhau về mặt cơ khí (xem Hình 10) ; thì khoảng cách giữa hai cửa khi đóng phải sao cho không thể đưa lọt quả cầu c ó đường kính 0,15 m vào bất kỳ khe hở nào giữa hai cửa. Hình 8 - Cửa tầng có bản lề và cửa cabin dạng xếp Hình 9 - Cửa tầng có bản lề và cửa cabin lùa ngang Hình 10 - C ử a tầng và cửa cabin lùa ngang, không nối với nhau về mặt cơ khí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.5 Độ bền các cửa tầng và cửa cabin 5.3.5.1 Yêu cầu chung Các bộ phận ph ả i được làm từ vật liệu có th ể duy trì đ ược độ bền trong suốt thời gian sử dụng dưới các điều kiện môi trường. 5.3.5.2 Khả năng chịu lửa Các c ử a tầng phải tuân theo các quy định liên quan đến v ấ n đề phòng cháy của tòa nhà. Các cửa này sẽ áp dụng TCVN 6396-58 (EN 81-58) cho quá trình thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận. 5.3.5.3 Độ bền c ơ học 5.3.5.3.1 Các c ử a tầng hoàn chỉnh, cùng với khóa cửa, và cửa cabin phải đạt độ bền cơ học sao cho khi cửa tầng ở vị trí kh ó a và cửa cabin ở vị trí đ ó ng th ì : a) khi một lực tĩnh 300 N, phân bố đều trên diện tích tròn hay vuông rộng 5 c m 2 , tác động thẳng góc lên bất kỳ điểm nào trên tấm c ử a/khung cửa ở cả hai mặt, thì chúng có thể chịu được mà không bị: 1) biến dạng dư lớn hơn 1 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sau những thử nghiệm như trên thì chức năng an toàn của cửa phải không bị ảnh hưởng. b) khi một lực tĩnh 1000 N, phân bố đều trên diện tích tròn hay vuông rộng 5 c m 2 , tác động thẳng góc lên bất kỳ đi ể m nào trên tấm cửa hoặc khung cửa từ phía ngoài tầng đối với cửa tầng hoặc từ bên trong cabin đối với cửa cabin, thì chúng có thể chịu được mà không bị biến dạng dư một cách nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động và tính an toàn (Xem 5.3.1.4 [khe h ở tối đa 10 mm] và 5.3.9.1). Đối với cửa kính thì xem 5.3.6.2.2.1 i) 3). CHÚ THÍCH: Đối với a) và b), mặt ph ẳ ng thử nghiệm dùng trong các thử nghiệm về lực có thể làm từ vật liệu mềm để tránh làm hư hỏng đến lớp phủ ngo à i của cửa. 5.3.5.3.2 Các cửa tầng và cửa cabin lùa ngang phải được trang bị các chi tiết chặn để giữ các cánh cửa ở đúng vị trí trong trường hợp các chi tiết dẫn hướng gắn với cửa bị sự cố. Tất cả các cánh cửa với những chi tiết chặn này được lắp trên bộ cửa ho à n chỉnh, cùng với bản thân những chi tiết chặn này phải vượt qua được thử nghiệm va đập với quả lắc như mô tả ở 5.3. 5 .3.4 a) ở các điểm va chạm theo như Bảng 5 và Hình 11 trong điều kiện hư h ỏ ng nặng nhất có thể có của các chi tiết dẫn hướng tiêu chuẩn. Chi tiết chặn có thể được hiểu là một phương tiện cơ khí dùng đ ể ngăn các cánh cửa trượt khỏi chi tiết dẫn hướng, chốt này có thể là một bộ phận gắn thêm hoặc một phần của cánh cửa/giá treo. 5.3.5.3.3 Dưới tác động trực tiếp của một lực bằng tay 150 N vào vị trí b ấ t lợi nhất, theo chiều m ở ra của các cánh cửa tầng của cửa lùa ngang và cửa xếp, thì khe h ở theo 5.3.1 có th ể lớn hơn 6 mm, nhưng không được vượt quá: a) 30 mm đối với cửa m ở bên; b) 45 mm đối với cửa mở tâm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - cửa tầng với các cánh bằng kính; - cửa cabin với các cánh bằng kính, và; - thanh đứng của cửa tầng rộng hơn 160 mm; thì phải đáp ứng các yêu cầu sau (xem Hình 11): CHÚ THÍCH 1: Nếu có sử dụng thêm các tấm bổ sung ở cạnh bên của khung cửa đ ể bao che giếng thang thì chúng cũng được xem là khung cửa. a) khi một lực tác động tương đương với một thiết bị va đập bằng con lắc mềm thả rơi từ độ cao 800 mm theo TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.14 va chạm vào ch í nh giữa các tấm cửa bằng kính hoặc các thanh đứng của cửa (cột cửa) tại các điểm va chạm theo Bảng 5, từ phía ngo à i cửa tầng hay từ phía trong cabin, thì phải th ỏ a mãn các yêu cầu sau: 1) chúng có th ể bị biến dạng dư; 2) bộ cửa phải còn nguyên vẹn. Bộ cửa ph ải n ằ m nguyên vị trí mà không có khe hở nào lớn hơn 0,12 m so với giếng thang; 3) sau quá trình thử nghiệm với con lắc, các cửa không cần phải hoạt động được; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) khi một lực tác động tương đương với một thiết bị va đập bằng con lắc cứng thả rơi từ độ cao 500 mm theo TCVN 6396-50 (EN 81-50) 5.14 tác động lên các cánh cửa bằng kính có kích thước lớn hơn kích thước th ể hiện ở 5.3.7.2.1 a), và va chạm vào chính giữa các tấm c ử a bằng kính hoặc các tấm kính của khung tại các điểm va chạm theo Bảng 5, từ phía ngoài cửa tầng hay từ phía trong cabin, thì phải: 1) không bị rạn nứt; 2) không bị hư hỏng trên bề mặt kính, ngoại trừ các vết mẻ đường kính tối đa 2 mm. CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp kết cấu gồm nhiều tấm kính th ì có thể xem xét cấu hình yếu nhất của các tấm cửa kính. B ả ng 5 - Các điểm va chạm Thử nghiệm va đập con lắc Con lắc mềm Con lắc cứng Độ cao thả rơi ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 800 mm 500 mm 500 mm Độ cao đi ể m va đập 1,0 m ± 0,10 m Chính giữa tấm kính 1,0 m ± 0,10 m Chính giữa tấm kính Cửa không có tấm kính (Hình 11 a) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cửa có tấm kính nhỏ (Hình 11 b) X X X Cửa có nhiều hơn m ộ t tấm kính (Hình 11 c) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X X X Cửa có tấm kính lớn hoặc toàn kính (Hình 11 d) X (Tác động l ê n kính) X ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cửa có tấm kính bắt đầu hoặc kết thúc ở độ cao khoảng 1 m (Hình 11 e) X X X Cửa có tấm kính bắt đầu hoặc kết thúc ở độ cao khoảng 1 m (Hình 11 f) X (Tác động lên kính) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X (Tác động lên kính) Các khung mặt bên > 150 mm (Hình 11 g) X Cửa có ô quan sát (5.3.7.2) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X Hình 11.a - Cánh cửa không có tấm kính Hình 11.b - Cánh cửa có tấm kính ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 11.d - Cánh cửa có tấm kính hoặc toàn kính Hình 11 . e - Cánh cửa có tấm kính ở đ ộ cao 1 ,0 m Hình 11.f - Cánh cửa có tấm kính ở độ cao 1,0 m Hình 11.g - Cửa tầng hoàn ch ỉ nh với các tấm cửa và khung đứng (ví dụ theo Hình 11.a và Hình 11.b) CHÚ THÍCH 1: Hình 11.e và 11.f là các giải pháp thay thế cho nhau. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH 2: Đối với các đ i ể m va chạm được xác định cao 1 m thì dung sai l à 0,10 m. CHÚ D Ẫ N: • đi ể m va chạm cho thử nghiệm va đập với con lắc mềm. o điểm va chạm cho thử nghiệm va đập với con lắc cứng. Hình 11 - Các tấm c ử a - Thử nghiệm va chạm bằng con lắc - Các đi ể m va chạm 5.3.5.3.5 Các cửa/khung bằng kính phải sử dụng kính nhiều lớp an toàn. 5.3.5.3.6 T ấ m kính phải được gắn vào cửa đảm bảo sao cho không bị trượt ra khỏi các chi tiết cố định, ngay cả khi bị tuột xuống. 5.3.5.3.7 Các tấm cửa kính phải có ký hiệu thể hiện những thông tin sau: - tên nhà cung cấp và nhãn hiệu sản phẩm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - độ dày (ví dụ 8/8/0,76 mm). 5.3.6 Biện pháp bảo vệ liên quan đến việc vận hành của cửa 5.3.6.1 Yêu cầu chung Cửa tầng và các bộ phận xung quanh chúng phải được thiết kế sao cho giảm thiểu tối đa rủi ro về hư hỏng và chấn thương do bị kẹt một phần cơ thể, quần áo hay đồ vật khác. Để tránh khả năng bị chèn cắt trong quá trình vận hành, mặt ngoài của cửa lùa tự động, từ ph í a ngoài cửa tầng hoặc phía trong cabin, không được có các rãnh sâu hoặc gờ nổi quá 3 mm. Mép của các rãnh hay gờ này phải làm vát theo chiều chuyển động m ở cửa. Quy định này không áp dụng đối với lỗ để m ở khóa bằng ch ì a tam giác như thể hiện ở 5 .3.9.3. 5.3.6.2 Cửa vận hành bằng điện 5.3.6.2.1 Yêu cầu chung Trong trường hợp cửa cabin và cửa tầng liên động với nhau và chuyển động đồng thời thì các yêu cầu bên dưới vẫn áp dụng cho cơ cấu liên động cửa. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.6.2.2.1 Cửa lùa ngang điều khiển tự động Áp dụng những yêu cầu sau: a) Động n ă ng của cửa tầng và/hoặc cửa cabin và các chi tiết cơ khí gần chặt với chúng, được tính hoặc đo với vận tốc đóng cửa trung bình, không được lớn hơn 10 J. Vận tốc đóng cửa trung b ì nh cho cửa lùa được tính trên toàn bộ hành trình, trừ cho: 1) 25 mm ở mỗi đầu kết thúc của hành trình đối với cửa mở tâm; 2) 50 mm ở mỗi đầu kết thúc của hành trình đối với cửa mở bên; b) một thiết bị bảo vệ để tự động kích hoạt việc m ở ra lại (các) cửa trong trường hợp có người vượt qua ngưỡng cửa trong khi cửa đang đóng lại. Thiết bị này có thể không hoạt động khi khe h ở khi cửa đóng lại chỉ còn 20 mm 1) thiết bị bảo vệ (ví dụ tia hồng ngoại) sẽ giám s á t việc m ở cửa nằm trong độ cao ít nhất từ 25 mm đến 1600 mm phía trên ngưỡng cửa cabin; 2) thiết bị bảo vệ phải c ó khả năng phát hiện đ ược vật cản có đường kính tối thiểu 50 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4) trong trường hợp gặp sự cố, hay thiết bị bảo vệ ngưng hoạt động, thì động năng của cửa bị giới hạn ở mức 4 J, nếu thang máy vẫn đang hoạt động, và âm thanh báo hiệu sẽ vang l ê n bất kỳ lúc nào khi (các) cửa đóng lại. CHÚ THÍCH: Cửa tầng và cửa cabin có thể dùng chung thiết bị bảo vệ. c) lực cần đ ể ngăn cửa đóng lại không được vượt quá 150 N, ngoại trừ khi cửa đang ở trong một phần ba đoạn hành trình ban đầu của m ì nh; d) thao tác ngăn cửa đóng sẽ kích hoạt quá trình m ở cửa trở lại; e) đối với cửa xếp, lực cần để ngăn cửa m ở không được lớn hơn 150 N. Phép đo lực này được thực hiện với c ử a được xếp lại sao cho khoảng cách giữa hai mép gập phía ngoài kề nhau của các tấm xếp hoặc bộ phận tương đương, ví dụ khung cửa, bằng 100 mm; f) nếu cửa cabin loại xếp được xếp vào một hốc lõm thì khoảng cách giữa bất kỳ mép ngoài của lá cửa và hốc phải ít nhất là 15 mm; g) nếu c ấ u trúc dạng mê cung (ví dụ đ ể hạn chế lửa lan truyền) được sử dụng trên mép phía ngoài của t ấ m cửa ngoài cùng, hoặc trên tổ h ợ p mép ngoài cửa và thanh dọc, thì các rãnh thụt vào hay nhô ra không được vượt quá 25 mm; Trong trường hợp cửa kính, độ dày của mép ngoài cánh cửa ngoài cùng không được nhỏ hơn 20 mm. Mép kính phải tròn để không gây thương tích. h) các cửa làm bằng kính, ngoại trừ các ô quan sát ở 5.3.7.2.1 a), phải được trang bị phương tiện để hạn chế lực m ở cửa không quá 150 N và để dừng c ử a trong trường hợp có vật cản. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1) làm mờ phần kính ở mặt tiếp xúc với người dùng bằng cách sử dụng kính mờ hoặc vật liệu mờ đục lên đến độ cao tối thiểu 1,10 m, hoặc 2) c ả m biến phát hiện sự hiện diện của các ngón tay ít nh ấ t phải tầm giám sát lên đến độ cao 1,60 m phía trên ngưỡng cửa và cho dừng chuyển động của cửa theo chiều mở ra, hoặc 3) giới hạn khe hở giữa các tấm cửa và khung cửa tối đ a là 4 m m , ít nhất phải l ê n đến độ cao 1,60 m phía trên ngưỡng cửa. Giá trị này c ó thể lên đến 5 mm do quá trình mòn. Các khe lõm vào (chẳng hạn tấm kính trong khung) không được vượt quá 1 mm và nằm trong giới hạn 4 mm của khe h ở ở trên. Bán kính tối đa trên m é p ngoài của khung kế cận tấm cửa không được vượt quá 4 mm. 5.3.6.2.2.2 Cửa lùa ngang không tự động Khi quá trình đóng cửa được tiến hành dưới sự điều khiển và giám sát liên tục của người sử dụng, thông qua việc nhấn giữ liên tục lên một nút hoặc bộ phận tương tự (dạng điều khiển nhấn giữ để vận hành) thì vận tốc đóng cửa trung bình của tấm cửa chuyển động nhanh nh ấ t phải được giới hạn ở mức 0,3 m/s, khi động năng đóng cửa, được tính hoặc đo theo 5.3.6.2.2.1,vượt quá 10 J. 5.3.6.2.2.3 Cửa lùa đứng Loại cửa lùa này chỉ dùng cho thang máy chở người và hàng. Chỉ sử dụng nguồn điện đ ể đóng cửa khi thỏa mãn đồng thời năm điều kiện bên dưới: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) vận tốc đóng cửa trung bình của các cánh cửa được giới hạn 0,3 m/s; c) cửa cabin có kết cấu như được đề cập trong 5.3.1.2; d) cửa cabin đóng lại ít nhất hai phần ba trước khi cửa tầng bắt đầu đóng; e) cơ c ấ u cửa phải được bảo vệ khỏi những tiếp xúc không lư ờ ng trước. 5.3.6.2.3 Các loại cửa khác Khi sử dụng các loại cửa khác, ví dụ cửa bản lề, vận hành bằng nguồn điện và có rủi ro va chạm vào người khi đóng mở thì phải sử dụng các biện pháp phòng ngừa tương tự như các biện pháp áp dụng cho cửa lùa vận hành bằng nguồn điện. 5.3.6.3 Đảo ngược quá trình đóng cửa Nếu cửa cabin vận hành tự động bằng nguồn điện thì phải có một nút ấn bên trong cabin cho phép m ở lại cửa khi cabin đang dừng ở tầng. CHÚ THÍCH: Nút này thường được biết đến với tên “Nút mở lại cửa". ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.7.1 Chiếu sáng khu vực tầng Ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo ở các tầng tại khu vực lân cận cửa tầng phải có cường độ ít nhất 50 lux tại mặt sàn, sao cho người sử dụng có thể nhìn thấy phía trước khi họ m ở cửa tầng để vào thang máy, ngay cả nếu khi đèn chiếu sáng cabin bị hỏng (xem 0.4.2). CHÚ THÍCH: Yêu cầu này có thể phụ thuộc vào quy định về x â y dựng. 5.3.7.2 Đèn báo “cabin đến” 5.3.7.2.1 Trong trường hợp cửa tầng được mở bằng tay thì khi đó người sử dụng cần được biết cabin đã đến hay chưa. Để đáp ứng yêu cầu này, có thể áp dụng một trong các giải pháp sau: a) lắp một hay nhiều tấm kính quan sát trong suốt th ỏ a mãn đồng thời bốn điều kiện sau: 1 ) độ bền cơ học như trong 5.3.5.3, nếu tấm kính bị vỡ hay hư hại trong quá trình thử nghi ệ m va đập bằng con lắc ở 5.3.5.3.4 a) thì vẫn không bị xem là thử nghiệm thất bại. Tấm cửa kính không được rơi khỏi cửa, 2) sử dụng kính nhiều lớp có độ dày tối thiểu 3/3/0,76 mm và có ký hiệu: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ii) độ dầy (ví dụ 3/3/0,76 mm); 3) trên mỗi cửa tầng có tối thiểu 0,015 m 2 mặt diện tích nhẵn bóng đ ể quan sát, trong đ ó tối thiểu 0,01 m 2 trên mỗi tấm kính quan sát; 4) chiều rộng ít nhất 60 mm và nhiều nhất là 150 mm. Nếu tấm kính quan sát rộng hơn 80 mm thì mép dưới của nó phải ở độ cao ít nhất 1 m so với mặt sàn, b) tín hiệu đèn "cabin đến” sẽ bật sáng khi cabin chuẩn bị dừng hoặc vừa dừng ở một tầng cụ th ể . Đèn tín hiệu này có th ể được tắt đi khi cabin đang ở trạng thái dừng và cửa đóng, nhưng sẽ sáng lại khi nút gọi thang tại tầng nơi cabin đang dừng được kích hoạt. 5.3.7.2.2 Cửa cabin phải được lắp (các) tấm kính quan sát nếu cửa tầng cũng có (các) tấm kính quan sát như ở 5.3.7.2.1 a), trừ khi cửa cabin là loại tự động và vẫn ở trạng thái m ở khi cabin dừng tại tầng. Khi (các) tấm kính quan sát được lắp, chúng phải đáp ứng các yêu cầu ở 5.3.7.2.1 a) và vị trí lắp của chúng trên cửa cabin phải ngang t ầ m với (các) tấm kính quan sát trên cửa tầng khi cabin dừng tại tầng. 5.3.8 Kiểm tra việc đóng và khóa cửa tầng 5.3.8.1 Bảo vệ khỏi r ủ i ro rơi ngã Trong quá trình vận h à nh bình thường, không th ể m ở cửa tầng (hoặc bất kỳ cánh cửa nào trong trường hợp cửa nhiều cánh), trừ khi cabin đã dừng, hoặc ở vị tr í dừng nằm trong vùng mở khóa của cửa đó. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tuy nhiên, trong trường hợp cửa tầng và cửa cabin dẫn động bằng cơ khí vận hành cùng lúc với nhau thì giới hạn vùng mở khóa có thể đến tối đa 0,35 m trên và dưới mặt sàn của tầng. 5.3.5.2 Bảo vệ khỏi bị nghiền cắt Không thể khởi động thang máy hoặc giữ cho thang máy chuyển động nếu cửa tầng, hoặc bất kỳ tấm cửa nào trong trường hợp cửa nhiều cánh, đang m ở, trừ các ngoại lệ ở 5.12.1.4 và 5.12.1.8. 5.3.9 Khóa và mở khóa cứu hộ cho cửa tầng và cửa cabin 5.3.9.1 Các thiết bị khóa cửa tầng 5.3.9.1.1 Yêu cầu chung Mỗi cửa tầng phải được trang bị một thiết bị khóa đáp ứng các điều kiện ở 5.3.8.1. Thiết bị này phải được bảo vệ kh ỏ i những trường hợp cố ý sử dụng sai. Trước khi cabin di chuyển thì c ử a tầng phải được khóa kỹ ở vị trí đóng lại, trừ các ngoại lệ ở 5.12.1.4 và 5.12.1.8. Trạng thái khóa này s ẽ được một thiết bị an toàn điện tuân theo yêu cầu ở 5.11.2 kiểm tra. 5.3.9.1.2 Thiết bị an toàn điện sẽ không được kích hoạt trừ khi các chi tiết khóa cửa gài sâu vào ít nhất 7 mm (xem Hình 12). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 12 - Ví dụ về các chi tiết kh ó a 5.3.9.1.3 Chi tiết của thiết bị an toàn điện xác định trạng thái khóa của (các) cánh cửa phải kết nối vận hành một cách trực tiếp với chi tiết khóa cửa. Trường hợp cụ thể: Trong trường hợp các thiết bị khóa có yêu cầu các biện pháp đặc biệt khi được lắp đặt để bảo vệ khỏi rủi ro về độ ẩm hay phát nổ th ì kết nối có thể luôn thường trực để tạo liên kết giữa ổ kh ó a cơ khí và chi tiết của thiết bị an toàn điện xác định trạng thái khóa, kết nối này chỉ có thể bị ngắt khi thiết bị khóa bị phá hỏng một cách cố ý. 5.3.9.1.4 Đối với c ử a bản lề, vị trí khóa phải càng nằm gần mép dọc phía đóng lại của cửa càng tốt, và phải duy trì k ể cả trong trường hợp cánh cửa bị nghiêng, lệch. 5.3.9.1.5 Các chi tiết khóa và kết cấu cố định khóa phải chịu được va đập và phải làm bằng vật liệu bền chắc có thể duy trì được độ bền trong suốt thời gian sử dụng dưới các điều kiện môi trường. CHÚ THÍCH: Các yêu cầu về va đập được quy định trong TCVN 6396-50 (EN 81-50) 5.2. 5.3.9.1.6 Chi tiết khóa phải được gài sâu, sao cho một lực 300 N tác động theo chiều m ở của cửa vẫn không làm m ấ t đi hiệu quả của khóa. 5.3.9.1.7 Thiết bị khóa phải chịu được, mà không bị biến dạng dư hoặc bị gãy làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn trong quá trình thử nghiệm theo TCVN 6396-50 (EN 81-50) 5.2, một lực tác động ở độ cao ngang với kh ó a theo chiều mở của cửa với giá trị tối thiểu là: a) 1000 N đối với cửa lùa; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.9.1.8 Thao tác khóa và giữ khóa đóng có thể thực hiện nhờ tác dụng của trọng lực, của nam châm vĩnh cửu hoặc lò xo. Nếu là lò xo thì phải dùng lò xo nén, có dẫn hướng, và phải đủ kích thước để khi m ở khóa các vòng lò xo không bị nén khít lên nhau. Trong trường hợp nam châm vĩnh cửu (hoặc lò xo) không còn hoạt động tốt thì khóa không được tự m ở dưới tác dụng của trọng lực. Nếu chi tiết khóa được giữ ở đúng vị trí nhờ nam châm vĩnh c ử u thì phải đảm bảo ch ứ c năng khóa không bị vô hiệu hóa bằng các phương pháp đơn giản (ví dụ dùng nhiệt hay va đập). 5.3.9.1.9 Thiết bị khóa phải được bảo vệ chống lại rủi ro bụi tích tụ ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của khóa. 5.3.9.1.10 Việc kiểm tra các bộ phận làm việc của khóa phải dễ dàng, ví dụ bằng cách sử dụng nắp đậy trong suốt. 5.3.9.1.11 Trong trường hợp các công tắc khóa đặt trong hộp thì các vít của nắp hộp phải thuộc loại vít liên kết, để chúng vẫn ở lại trong lỗ trên nắp hoặc trong hộp khi m ở nắp hộp ra. 5.3.9.1.12 Thiết bị khóa được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.2. 5.3.9.1.13 Trên thiết bị khóa phải có một tấm thẻ thông tin được gắn cố định thể hiện: a) tên nhà s ả n xuất thiết bị khóa; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) loại thiết bị khóa. 5.3.9.2 Các thiết bị khóa cửa cabin Nếu cửa cabin cần được kh ó a lại (xem 5.2.5.3.1 c) thì các thiết bị khóa cũng được thiết kế để đ áp ứng các yêu cầu được cho trong 5.3.9.1. Thiết bị này phải được bảo vệ khỏi những trường hợp cố ý sử dụng sai . Thiết bị kh ó a được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50, (EN 81-50), 5.2. 5.3.9.3 Mở khóa khẩn cấp 5.3.9.3.1 Mỗi cửa tầng phải có thể m ở được từ bên ngoài với sự hỗ trợ của một chìa khóa m ở cửa kh ẩ n cấp, ch ì a khóa này vừa với lỗ mở khóa hình tam giác như mô tả ở Hình 13. Kích thước tính bằng milimét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.9.3.2 Vị trí của l ỗ mở khóa bằng chìa tam giác có thể là ở trên tấm cửa hoặc khung cửa. Khi nằm trong mặt phẳng đứng ở trên t ấ m cửa hoặc khung c ử a thì vị trí của lỗ mở khóa bằng chìa tam giác không được cao quá 2,00 m tính từ mặt sàn tầng. Nếu lỗ mở khóa bằng chìa tam giác nằm trên khung và l ỗ khóa ở phía dưới trong mặt phẳng ngang thì chiều cao tối đa của lỗ mở khóa bằng chìa tam giác tính từ mặt sàn tầng là 2,70 m. Độ dài của chìa khóa mở c ử a kh ẩ n cấp phải ít nhất bằng chiều cao của c ử a trừ đi 2,0 m. Nếu độ dài chìa khóa mở cửa kh ẩ n cấp là hơn 0,20 m th ì có thể xem đó là công cụ đặc biệt và phải để sẵn ở tòa nhà lắp đặt thang. 5.3.9.3.3 Sau mỗi lần m ở cửa kh ẩ n c ấ p thì thiết bị khóa không được ở vị trí m ở khóa khi cửa tầng đã đóng. 5.3.9.3.4 Trong trường hợp cửa tầng được dẫn động bằng cửa cabin, phải c ó thiết bị (vật nặng hoặc lò xo) bảo đảm đóng và khóa cửa tầng nếu vì một lý do nào đó cửa này vẫn m ở khi cabin không ở trong vùng mở khóa. 5.3.9.3.5 Nếu không có cửa nào khác ngoài cửa tầng để ra vào hố thang thì ổ khóa cửa phải có thể được với tới một cách an toàn trong độ cao 1,80 m và khoảng cách theo chiều ngang tối đa 0,80 m tính từ thang leo hố thang theo 5.2.2.3, hoặc một thiết bị được lắp cố định sẽ cho phép một người đứng dưới hố thang có thể m ở khóa cửa. 5.3.9.4 Thiết bị an toàn điện để xác định cửa tầng đã đóng 5.3.9.4.1 Mỗi cửa tầng đều phải được trang bị một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 để kiểm soát trạng thái đóng cửa và để thỏa các điều kiện theo 5.3.8.2. 5.3.9.4.2 Trường hợp các cửa tầng kiểu lùa ngang, được ghép nối với cửa cabin, thiết bị này có th ể làm chung với thiết bị kiểm tra trạng thái khóa, với điều kiện hoạt động của nó phụ thuộc trạng thái đóng hoàn toàn của cửa tầng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.10 Yêu cầu chung cho các thiết bị kiểm tra trạng thái khóa và trạng thái đóng của cửa tầng 5.3.10.1 Phải loại trừ khả năng chỉ với một thao tác duy nhất ngo à i quy trình vận hành bình thường, từ những vị trí có th ể tiếp cận một cách thông thường, có thể cho thang chạy với cửa tầng để m ở hoặc không khóa. 5.3.10.2 Phương tiện để xác định vị trí của chi tiết khóa phải hoạt động tốt. 5.3.11 Cửa tầng dạng lùa gồm nhiều cánh cửa liên kết cơ khí 5.3.11.1 Nếu cửa tầng dạng lùa gồm nhiều cánh liên kết cơ kh í trực tiếp với nhau, cho phép: a) lắp thiết bị được yêu cầu ở 5.3.9.4.1, hoặc 5 .3.9.4.2 ch ỉ trên một cánh cửa, và b) chỉ khóa một cánh cửa, trong trường hợp đây là cửa trượt xếp lớp, miễn là việc khóa cánh cửa đó sẽ ngăn không cho m ở các cánh khác bằng cách móc các tấm cửa vào vị trí khóa. Việc các cánh cửa của cửa trượt xếp lớp xếp lại vào trong và việc cánh cửa chuyển động nhanh gài vào các cánh c ử a chuyển động chậm khi cửa ở vị tr í đóng, hay các móc trên cánh giá treo có cùng kết nối thì đều được xem là liên kết cơ khí trực tiếp, và do đó không cần thêm thiết bị như yêu cầu ở 5.3.9.4.1 hoặc 5.3.9.4.2 trên tất cả các cánh cửa. Kết nối này phải được đảm bảo ngay cả trong trường hợp chi tiết dẫn hướng bị gãy. Không cần xem xét trường hợp chi tiết dẫn hướng phía trên và phía dưới đồng thời bị gãy. Phải kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về độ bền theo 5.3.11.3 với các chi tiết gài của các cánh cửa được thiết kế càng ít chồng lên nhau càng ít càng tốt. CHÚ THÍCH: Tấm giá treo không được xem là một phần của chi tiết dẫn hướng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trạng thái đóng của (các) cánh cửa khác, không bị khóa bằn g thiết bị khóa, phải được kiểm tra bằng một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 . 5.3.11.3 Các thiết bị tạo liên kết cơ khí trực tiếp giữa các cánh cửa theo 5.3.11.1 hoặc liên kết cơ khí gián tiếp theo 5.3.11.2 được xem là một phần của thiết bị khóa. Chúng phải có khả năng chịu được một lực 1000 N theo như 5.3.9.1.7 a) ngay cả nếu khi lực 300 N theo 5.3.5.3.1 tác động đồng thời. 5.3.12 Đóng cửa tầng vận hành tự động Trong trường hợp các cửa tầng thang máy có tham g ia vào chức năng phòng ngừa hỏa hoạn của tòa nh à thì trong quá trình v ậ n hành b ì nh thường, chúng sẽ đóng tại sau một kho ả ng thời gian cần thiết được xác định theo lưu lượng người sử dụng thang máy, nếu không có lệnh điều khiển thang. CHÚ THÍCH: Đối với các yêu cầu cho thang máy chữa ch á y và cách các thang máy vận hành trong trường hợp hỏa hoạn, có thể xem thêm TCVN 6396-72 (EN 81-72) và TCVN 6396-73 (EN 81-73). 5.3.13 Thiết bị an toàn điện kiểm tra trạng thái đóng của cửa cabin 5.3.13.1 Trừ các ngoại lệ ở 5.12.1.4 và 5.12.1.8 thì không thể khởi động thang máy hoặc giữ cho thang vận hành khi cửa cabin (hay bất kỳ cánh cửa nào nếu là cửa có nhiều cánh) đang m ở . 5.3.13.2 Mỗi cửa cabin đều phải được trang bị một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 để kiểm soát trạng thái đóng cửa và để th ỏ a các điều kiện theo 5.3.13.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.14.1 Nếu cửa cabin dạng lùa hoặc xếp gồm nhiều cánh liên kết cơ khí trực tiếp với nhau, cho phép: a) lắp thiết bị được yêu cầu ở 5.3.13.2; 1) trên một cánh cửa đơn (cánh cửa ngoài cùng trong trường hợp cửa trượt xếp lớp), hoặc 2) trên chi tiết dẫn động cửa nếu kết nối cơ khí giữa chi tiết n à y và cánh cửa là trực tiếp, và b) trong trường hợp và với những điều kiện trình bày ở 5.2.5.3.1 c), ch ỉ khóa một cánh cửa, trong trường hợp đây là cửa trượt xếp lớp hoặc cửa xếp, mi ễ n là việc khóa cánh cửa đó sẽ ngăn không cho m ở các cánh khác bằng cách móc các cánh cửa vào vị trí khóa. Việc các cánh cửa của cửa trượt xếp lớp xếp lại vào trong và việc cánh cửa chuy ể n động nhanh gài vào các tấm cửa chuyển động chậm khi cửa ở vị trí đ ó ng, hay các móc trên tấm giá treo có cùng kết nối thì đều được xem là liên kết cơ khí trực tiếp, và do đó không cần thêm thiết bị như yêu cầu ở 5.3.13.2 trên t ấ t cả các tấm cửa. Kết nối n à y phải được đảm bảo ngay cả trong trường hợp chi tiết dẫn hướng bị gãy. Phải kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về độ bền theo 5.3.11.3 với các chi tiết gài của các cánh c ử a được thiết kế càng ít chồng lên nhau càng ít càng tốt. CHÚ THÍCH: Tấm giá treo không được xem là một phần của chi tiết dẫn hướng. 5.3.14.2 Trường hợp cửa lùa gồm nhiều cánh liên kết cơ khí gián tiếp (thí dụ bằng cáp, xích hoặc đai) thì cho phép lắp thiết bị (xem 5.3.13.2) lên một cánh cửa đơn, miễn là: a) đây không phải là cánh cửa dẫn động, và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.15 Mở cửa cabin 5.3.15.1 Nếu vì lý do nào đó mà thang m á y dừng trong vùng mở khóa (5.3.8.1) th ì có thể dùng một lực không quá 300 N đ ể mở cửa cabin và cửa tầng bằng tay từ: a) ngoài tầng sau khi cửa tầng đã được mở khóa bằng chìa khóa m ở khẩn cấp hoặc được m ở khóa từ bên trong cabin; b) bên trong cabin. 5.3.15.2 Để hạn chế người bên trong cabin m ở cửa cabin thì phải trang bị thêm một phương tiện sao cho: a) khi cabin đang d i chuyển thì đ ể m ở cửa cabin phải cần một lực hơn 50 N, và b) khi cabin nằm bên ngoài vùng được xác định ở 5.3.8.1 thì không thể m ở cửa cabin rộng hơn 50 mm với một lực 1000 N, nhờ vào cơ chế khống chế m ở cửa, hoặc cửa mở do quá trình vận hành tự động bằng nguồn điện. 5.3.15.3 Khi cabin dừng ở một vị trí, ít nhất nằm trong khoảng cách được xác định ở 5.6.7.5 và một khi cửa tầng tương ứ ng đã mở, thì có thể mở cửa cabin mà không cần dùng dụng cụ ngoài khóa m ở c ử a khẩn c ấ p hay dụng cụ thường trực có sẵn tại công trình. Điều này cũng áp dụng với các cửa cabin được lắp các thiết bị khóa như ở 5 .3.9.2. 5.3.15.4 Trong trường hợp thang máy được đề cập ở 5.2.5.3.1 c) thì việc m ở cửa cabin từ bên trong cabin ch ỉ thực hiện được khi cabin nằm trong vùng m ở khóa. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.1 Chiều cao cabin Chiều cao thông thủy trong lòng cabin phải ít nhất là 2 m. 5.4.2 Diện tích hữu ích của cabin, tải định mức, số lượng người 5.4.2.1 Trường hợp chung 5.4.2.1.1 Yêu cầu chung Để hạn chế cabin bị quá tải về số lượng người thì diện tích hữu ích của cabin phải bị giới hạn. Để đáp ứng yêu cầu này, Bảng 6 cung cấp mối liên hệ giữa t ả i định mức và diện tích hữu ích tối đa. 5.4.2.1.2 Diện tích cabin được tính theo kích thước lọt lòng giữa các vách cabin, trừ những vị trí có các bộ phận hoàn thiện cao 1 m tính từ mặt sàn. 5.4.2.1.3 Ch ỉ cho phép các phần lõm vào hay nhô ra trên vách cabin, ngay cả nếu có chiều cao ít hơn 1 m và có cửa riêng để bảo vệ hoặc không, nếu diện tích của chúng được tính vào phần tính toán diện tích hữu ích tối đa của cabin. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu sau khi cửa đ ó ng lại vẫn còn một một diện tích hữu ích giữa thanh đứng của khung ở lối vào thì: a) nếu phần diện tích này có chiều sâu đến bất kỳ cánh cửa nào (bao gồm cánh cửa chuyển động nhanh và chậm trong trường hợp cửa nhiều cánh) bằng hoặc ít hơn 100 mm thì không tính vào phần diện tích mặt sàn; b) nếu phần diện tích này có chiều sâu hơn 100 mm thì sẽ được t í nh vào diện tích sàn. Bảng 6 - Tải định mức và diện tích hữu ích tối đa của cabin Tải định mức, trọng lượng (kg) Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m 2 ) T ả i định mức, trọng lư ợ ng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m 2 ) 100 a 0,37 900 2,20 180 b 0,58 975 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 225 0,70 1000 2,40 300 0,90 1050 2,50 375 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1125 2,65 400 1,17 1200 2,80 450 1,30 1250 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 525 1,45 1275 2,95 600 1,60 1350 3,10 630 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1425 3,25 675 1,75 1500 3,40 750 1,90 1600 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 800 2,00 2000 4,20 825 2,05 2500 c 5,00 a Tối thiểu cho thang máy 1 người. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c Nếu vượt quá 2500 kg thì cộng thêm 0,16 m 2 cho mỗi 100 kg tăng thêm. Với các mức tải ở khoảng giữa các mức trên thì diện tích có thể xác định bằng phép nội suy tuyến tính. 5.4.2.1.4 Tình trạng quá t ả i của cabin được giám sát bằng thiết bị như trong 5.12.1.2. 5.4.2.2 Thang máy ch ở người và hàng 5.4.2.2.1 Đối với thang máy ch ở người và hàng thì áp dụng các yêu cầu trong 5.4.2.1 trong các điều kiện sau: a) trọng lượng của các thiết bị xếp dỡ hàng phải được bao gồm trong t ả i định mức; hoặc b) trọng lượng của các thiết bị xếp dỡ hàng được tính nằm ngoài tải định mức trong những điều kiện sau: 1) thiết bị xếp dỡ chỉ sử dụng cho việc chất dỡ hàng trong cabin mà không được vận chuyển theo cùng hàng hóa; 2) đối với thang máy dẫn động ma sát và dẫn động cưỡng bức thì thiết kế của cabin, khung treo cabin, bộ hãm an toàn cabin, ray dẫn hướng, phanh, máy dẫn động và thiết bị bảo vệ cabin khỏi chuyển động không định trước sẽ dựa trên tổng lượng tải của tải định mức cộng với trọng lượng các thiết b ị xếp dỡ hàng; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4) nếu hành trình của cabin do tác động của việc chất t ả i và dỡ tải vượt quá độ chính xác chỉnh tầng tối đa thì phải có một thiết bị cơ khí để giới hạn lại chuyển động của cabin tuân theo những yêu cầu sau: i) độ chính xác chỉnh tầng không được vượt quá 20 mm; ii) thiết bị cơ khí phải được kích hoạt trước khi cửa m ở ; iii) thiết bị cơ khí phải đ ủ mạnh để giữ cabin ngay cả nếu khi phanh máy kéo không ăn hoặc van hướng xuống của thang máy th ủ y lực ở trạng thái m ở ; iv) các hoạt động ch ỉ nh lại tầng sẽ bị ngăn lại nhờ một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 nếu thiết bị cơ khí không ở vị trí hoạt động; v) hoạt động bình thường của thang máy sẽ bị ngăn lại nhờ một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 nếu thiết bị cơ khí không ở vị trí không hoạt động; 5) trọng lượng tối đa của các thiết bị xếp dỡ hàng được thể hiện tại các tầng theo như Hình 14. Hình 14 - Hình ảnh tại các tầng cho việc chất dỡ tải bằng thiết bị xếp dỡ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B ả ng 7 - Tải định mức và diện tích hữu ích tối đa của cabin (cho thang thủy lực ch ở người và hàng) Tải định mức, trọng lượng (kg) Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m 2 ) T ả i định mức, trọng lượng (kg) Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m 2 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,68 975 3,52 450 1,84 1000 3,60 525 2,08 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,72 600 2,32 1125 3,90 630 2,42 1200 4,08 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,56 1250 4,20 750 2,80 1275 4,26 800 2,96 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4,44 825 3,04 1425 4,62 900 3,28 1500 4,80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1600 a) 5,04 a ) Nếu vượt quá 2500 kg thì cộng thêm 0,40 m 2 cho mỗi 100 kg tăng thêm. Với các mức tải ở khoảng giữa các mức trên thì diện tích có thể xác định bằng phép nội suy tuyến tính. CHÚ THÍCH: Ví dụ tính toán: Một thang máy thủy lực ch ở người và hàng được yêu cầu mang một tải định mức 6000 kg và có kích thước không nh ỏ hơn 5,60 m chiều s â u x 3,40 m chiều rộng (tức là diện tích cabin 19,04 m 2 ). a) diện t ích cabin tối đa đ ể vận chuyển một tải nặng 6000 kg, sử dụng Bảng 7: - 1600 kg = 5,04 m 2 . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - do đó tổng diện tích cabin tối đa cho tải định mức = 5,04 m 2 + 17,60 m 2 = 22,64 m 2 . Kích thước cabin được lựa chọn là 19,04 m 2 chấp nhận được đ ể ch ở 6000 kg vì vẫn còn nh ỏ hơn giá trị tối đa được phép. b) tính toán theo 5.4.2.1, Bảng 6, tải trọng tương đương với diện tích chứa đ ầy người là: - 5m 2 = 2500 kg. - theo Chú thích c) ở cuối B ả ng 6, 19,04 m 2 - 5 m 2 = 14 m 2 /0,16 m 2 = 88, và 88 x 100 kg = 8800 kg. - do đó tổng mức t ả i trọng tối đa cho diện tích tối đa = 2500 kg + 8800 kg = 11300 kg. Theo 5.4.2.2.4, việc t í nh toán các bộ phận của thang máy, ví dụ khung treo cabin và bộ hãm an toàn,...sẽ được tiến hành cho mức t ả i 11300 kg. 5.4.2.2.3 Đối với các thang máy ch ở người và hàng dẫn động thủy lực thì phần diện tích hữu ích của một thang máy với trọng lượng cân bằng phải sao cho mức tải trong cabin lấy từ Bảng 6 (5.4.2.1) không tạo nên một áp suất quá 1,4 lần mức áp suất thiết kế cho kích và hệ thống ống dẫn. 5 .4.2.2.4 Đối với các thang máy ch ở người và hàng dẫn động thủy lực th ì thiết kế của cabin, khung treo cabin, kết nối giữa cabin và pít tông (xy lanh), thiết b ị treo (của thang máy tác động gián tiếp), bộ hãm an toàn cabin, van ngắt, van hạn áp/một chiều, thiết bị hãm, ray dẫn hướng và bộ giảm chấn sẽ dựa trên mức tải lấy từ Bảng 6 (xem 5.4.2.1). Xy lanh có thể được tính toán theo tải định mức cho trong Bảng 7. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.2.3.1 Số lượng người được lấy từ giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị bên dưới: a) hoặc từ công thức, , và kết quả được làm tròn đến số nguyên g ầ n nhất, hoặc b) Bảng 8. Bảng 8 - Số lượng người và diện tích hữu ích tối thiểu của cabin Số lượng người Diện tích hữu ích tối thi ể u của cabin (m 2 ) Số lượng người Diện tích hữu ích tối thiểu của cabin ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 0,28 11 1,87 2 0,49 12 2,01 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 13 2,15 4 0,79 14 2,29 5 0,98 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 1,17 16 2,57 7 1,31 17 2,71 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 18 2,85 9 1,59 19 2,99 10 1,73 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu vượt quá 20 người thì cộng thêm 0,115m 2 cho mỗi người tăng thêm. 5 .4. 2.3.2 Trong cabin phải có các th ô ng tin sa u : a) tên nhà sản xuấ t/ lắp đ ặt; b) số seri lắp đặt; c) năm chế tạo; d) t ả i định mức của thang máy tính bằng kilôgam; e) số lượng người. Số lượng người được xác định dựa vào 5.4.2.3.1. B ả ng thông báo được viết như sau: "… kg...NGƯỜI.” hoặc thông qua việc sử dụng h ì nh minh họa cho trọng lượng và số người ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Hình minh họa có thể ở phía trước hoặc phía sau con số, ở phía trên hoặc phía dưới nhau và theo trật tự sắp xếp nào cũng được. Chiều cao tối thiểu của các ký tự và hình sử dụng trên bảng thông báo phải là: - 10 mm đối với chữ in hoa và số và hình; - 7 mm cho chữ nhỏ. 5 .4. 2.3.3 Đối với thang máy ch ở người và hàng thì phải có ký hiệu mức tải định mức luôn có thể được nhìn thấy từ ngoài tầng khu vực chất d ỡ tải. 5.4.3 Vách, sàn và nóc cabin 5.4.3.1 Cabin phải được bao che hoàn toàn bằng vách, sàn và nóc, chỉ cho phép trổ các lỗ trống sau: a) lối ra vào cho người sử dụng; b) cửa sập và cửa cứu hộ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.3.2 Tổ hợp gồm khung treo, ngàm dẫn hướng, vách, sàn, trần và nóc của cabin phải có độ bền cơ học đủ để ch ị u được các lực phát sinh trong quá trình vận hành bình thường và trong quá trình tác động của thiết bị an toàn. 5.4.3.2.1 Khi các thiết bị an toàn hoạt động, sàn của cabin không mang tải hoặc mang tải phân bố đều không được nghiêng quá 5% so với vị trí b ì nh thường của nó. 5 .4. 3.2.2 Mỗi vách cabin phải có độ bền cơ học sao cho: a) khi có một lực 300 N, phân bố đều trên diện tích tròn hoặc vuông rộng 5 cm 2 , tác động thẳng góc lên điểm bất kỳ, từ phía trong cabin ra phía ngoài thì các vách này có th ể chịu được mà không bị: - biến dạng dư lớn hơn 1 mm; - biến dạng đàn hồi lớn hơn 15 mm. b) khi c ó một lực 1000 N , phân bố đều tr ê n diện tích tròn hoặc vuông rộng 100 cm 2 , tác động thẳng góc lên điểm bất kỳ, từ phía trong cabin ra phía ngoài th ì các vách này có th ể chịu được mà không bị biến dạng dư lớn hơn 1 mm. CHÚ THÍCH: Các lực này có thể tác động lên phần vách chịu lực, ngoại trừ các phần gương, tấm trang tr í , bảng vận hành cabin,... 5 .4. 3.2.3 Vách cabin bằng kính hoặc một phần bằng kính phải làm từ kính nhiều lớp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) không có rạn nứt trên chi tiết c ử a; b) không có hư hại trên bề mặt kính, ngoại trừ các vết mẻ đường kính tối đa 2 mm; c) vách vẫn còn nguyên vẹn. Các thử nghiệm này không cần thiết nếu như các vách cabin được làm từ kính phẳng, theo Bảng 9, được đặt trong khung ở tất cả các mặt. Các thử nghiệm trên sẽ được tiến hành trên các mặt bên trong của vách cabin. Bảng 9 - Các tấm kính phẳng được sử dụng trên vách cabin Loại kính Đường kính các vòng tròn nội tiếp trên kính Tốí đa 1 m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ dầy tối thiểu (mm) Độ dầy tối thiểu (mm) Kính nhiều lớp cường lực 8 10 (4 + 4 + 0,76) (5 + 5 + 0,76) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 12 (5 + 5 + 0,76) (6 + 6 + 0,76) 5.4.3.2.4 Các chi tiết cố định kính trên vách phải đảm bảo sao cho kính không bị trượt ra kh ỏ i các chi tiết cố định khi gặp phải những tình huống có chấn động trong cả hành trình đi lên và đi xuống, bao gồm cả tác động do hoạt động của các thiết bị an toàn. 5.4.3.2.5 Các tấm cửa kính phải có ký hiệu thể hiện những thông tin sau: a) tên nhà cung cấp và nhãn hiệu sản phẩm; b) loại kính, c) độ d à y (ví dụ 8/8/0,76 mm). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.3.3 Vách cabin có tấm kính nằm thấp hơn độ cao 1,10 m tính từ mặt sàn sẽ phải có một tai vịn lắp ở độ cao từ 0,90 m đến 1,10 m. Tay vịn này phải được gắn chặt một cách độc lập với t ấ m kính. 5.4.4 Cửa cabin, sàn, vách, trần và các vật liệu trang trí Kết cấu hỗ trợ của phần thân cabin phải được làm từ loại vật liệu không bắt l ử a. Các vật liệu được lựa chọn cho sàn cabin, vách và trần hoàn thiện phải đáp ứng các yêu cầu của EN 13501-1 như liệt kê: - Sàn: C fl -s2; - Vách: C-s2, d1; - Trần: C-s2, d 0 . Phần sơn hoàn thiện, phần chất liệu laminate dày đến 0,30 mm trên các vách và các bộ phận lắp cố định như thiết bị vận hành, đèn và bảng hi ể n thị không cần đáp ứng các yêu cầu trên. Gương hoặc các phần hoàn thiện bằng kính khác, nếu có sử dụng trong cabin, phải tuân theo chế độ B và C theo EN 12600:2002, Phụ lục C, nếu bị vỡ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.5.1 Ở mỗi ngưỡng cửa cabin phải lắp một tấm chắn chân cửa chạy suốt chiều rộng thông thủy của khoang cửa tầng. Tấm chắn này phủ xuống phía dưới, kết thúc bằng một mặt vát ít nhất 60 o so với phương ngang. Phần nhô ra của mặt vát này trên mặt ph ẳ ng ngang phải không nhỏ hơn 20 mm. Bất kỳ phần nhô ra nào của bề mặt tấm chắn ch â n cửa, chẳng hạn như các phần gia cố, không được vượt quá 5 mm. Những phần nào nhô ra quá 2 mm phải được vát thành một góc ít nhất 75 o so với phương ngang. 5.4.5.2 Chiều cao của phần thẳng đứng của t ấ m chắn phải ít nh ấ t là 0,75 m. 5.4.5.3 Khi có một lực 300 N, phân bố đều trên diện tích tròn hoặc vuông rộng 5 cm 2 , tác động thẳng góc từ phía ngoài tầng vào tấm chắn chân cửa ở bất kỳ điểm nào dọc mép dưới của phần thẳng đứng thì tấm chắn có thể chịu được mà không bị: a) biến dạng dư lớn hơn 1 mm; b) biến dạng đàn hồi lớn hơn 35 mm. 5.4.6 Cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hiểm 5.4.6.1 Nếu cửa sập thoát hiểm được lắp trên nóc cabin (xem 0.4.2) thì cửa sập phải có kích thước tối thiểu 0,40 m x 0,50 m. CHÚ THÍCH: Nếu có đ ủ không gian th ì kích thước cửa sập nên là 0,50 m x 0,70 m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong trường hợp này, mỗi cabin phải được trang bị một phương tiện xác định vị trí của cabin kế cận dùng cho cứu hộ để đưa cabin này về tầng nơi hoạt động cứu hộ sẽ diễn ra. Trong trường hợp cứu hộ, nếu khoảng cách giữa các cửa thoát hiểm cabin lớn hơn 0,35 m thì phải trang bị một cái cầu có thể gấp lại/di động hoặc một cái cầu tích hợp với cabin, có tay vịn và chiều rộng tối thiểu 0,50 m nhưng cũng phải đủ để lắp vừa với cửa thoát hiểm khi m ở ra. Cái cầu trên phải được thiết kế để chịu được lực tối thiểu 2500 N. Nếu cái cầu thuộc loại gấp lại/di động thì sẽ được cất trong tòa nhà ở nơi hoạt động cứu hộ diễn ra. Việc sử dụng cái cầu này đ ược mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nếu có cửa thoát hiểm thì chúng phải có chiều cao ít nhất là 1,8 m và chiều rộng ít nhất là 0,4 m. 5.4.6.3 Nếu có lắp cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hiểm th ì chúng phải tuân theo các yêu cầu sau: 5.4.6.3.1 Cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hiểm phải được trang bị phương tiện kh ó a bằng tay. 5.4.6.3.1.1 Cửa sập thoát hiểm phải m ở được từ phía ngoài không cần chìa và m ở từ bên trong với chìa vừa với lỗ khóa hình tam giác đề cập ở 5.3.9.3. Cửa sập thoát hiểm không được m ở vào bên trong cabin. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.6.3.1.2 Cửa thoát hiểm phải mở được từ phía ngoài không cần chìa và mở từ bên trong với chìa vừa với lỗ kh ó a hình tam giác đề cập ở 5.3.9.3. Cửa thoát hi ể m không được mở ra bên ngoài cabin. Cửa thoát hiểm không được nằm trên đường đi của đối trọng hay khối lượng cân bằng hay nằm phía trước các bộ phận cố định (ngoại trừ các d ầ m ngăn cách các cabin) làm cản tr ở lối đi từ cabin này sang cabin khác. 5 .4. 6.3.2 Trạng thái khóa cửa được yêu cầu ở 5.4.6.3.1 phải được kiểm tra bằng một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. Đối với cửa thoát hiểm thì thiết bị này cũng phải làm dừng thang máy kế cận khi khoá được m ở . Việc khôi phục lại hoạt động của các thang máy này ch ỉ có thể thực hiện sau khi cửa được khóa lại. 5.4.7 Nóc cabin 5.4.7.1 N g oài các yêu cầu ở 5.4.3, nóc cabin còn phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) nóc cabin phải đủ bền để chịu được số lượng người tối đ a như yêu cầu ở 5.2.5.7.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) mặt sàn trên nóc cabin nơi cần làm việc hoặc để di chuyển giữa các khu vực làm việc không được trơn trượt. CHÚ THÍCH: Xem thêm TCVN 8387-2 (ISO 14122-2) 4.2.4.6. 5.4.7.2 Phải trang bị các phương tiện bảo vệ sau: a) nóc cabin phải được trang bị tấm chắn dưới chân cao tối thiểu 0,10 m nằm ở: 1) phần mép ngoài của nóc cabin, hoặc 2) nằm giữa mép ngoài và vị trí của lan can, nếu có lắp lan can (xem 5.4.7.4). b) nếu khoảng cách thông thủy thẳng góc trên mặt phẳng ngang giữa mép ngoài nóc cabin đến vách giếng vượt quá 0,30 m thì phải lắp đặt một lan can với kích thước theo 5.4.7.4. Khoảng cách này được đo đến vách giếng thang, bỏ qua các rãnh với chi ề u rộng và chiều sâu nhỏ hơn 0,3 m. 5.4.7.3 Nếu có các bộ phận của thang máy giúp ngăn ngừa rủi ro rơi ngã (Hình 15 và Hình 16) được lắp đặt ở giữa phần mép ngoài của nóc cabin và vách giếng thang th ì phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) khi một lực 300 N tác động vuông góc theo phương ngang lên bất kỳ vị trí nào trên bộ phận thang máy thì nó không được làm cong bộ phận này đến mức điều kiện ở mục a) không còn được đáp ứng; c) các bộ phận thang máy phải kéo dài chiều cao ở phía trên nóc cabin để có cùng độ cao với phương tiện bảo vệ ở 5.4.7.4 trong suốt hành trình của cabin. CHÚ DẪN: H ì nh 15 - Ví dụ về các bộ phận bảo vệ kh ỏi rơi ngã (Thang máy điện) CHÚ DẪN: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 .4.7.4 Lan can phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) lan can phải có tay vịn và một thanh ngang ở khoảng giữa độ cao lan can; b) tùy thuộc vào khoảng cách theo chiều ngang giữa mép trong tay vịn lan can và vách giếng thang (xem Hình 17) th ì độ cao lan can phải tối thiểu là: 1) 0,70 m nếu khoảng cách lên đến 0,50 m; 2) 1,10 m nếu khoảng cách vượt mức 0,50 m. c) lan can phải nằm cách mép của nóc cabin tối đa 0,15 m; d) khoảng cách theo chiều ngang giữa mép ngoài tay vịn và bất kỳ phần nào trong giếng thang (đối trọng hoặc khối lượng cân bằng, công tắc, thanh ray, giá đỡ,...) phải ít nhất là 0,10 m. Lan c a n phải chịu được một lực 1000 N tác động vuông góc theo phương ngang lên bất kỳ vị trí nào ở phía trên lan can mà không bị biến dạng đàn hồi hơn 50 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Yêu cầu c ó lan can với chiều cao tối thi ể u 700 mm và một t ấ m che dưới chân cao tối thiểu 100 mm Yêu cầu có lan can với chiều cao tối thiểu 1100 mm và một t ấ m che dưới chân cao tối thiểu 100 mm Hình 17 - Lan can trên nóc cabin - Chiều cao (kết thúc) 5.4.7.5 Bất kỳ tấm kính nào được dùng trên nóc cabin phải là loại kính nhiều lớp. 5 .4.7.6 Puli và/hoặc đĩa xích lắp v à o cabin phải được bảo vệ theo yêu cầu 5.5.7. 5.4.8 Thiết bị lắp trên nóc cabin Các thiết bị sau sẽ được lắp trên nóc cabin: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) thiết bị dừng thang tuân theo yêu cầu ở 5.12.1.11, lắp ở vị trí dễ dàng tiếp cận và cách lối vào không quá 1 m cho nhân viên ki ể m tra hoặc bảo trì. Thiết bị này có thể nằm kế bên bộ điều khiển vận hành kiểm tra nếu bộ điều khiển này không nằm cách lối vào hơn 1 m; c) ổ cắm điện tuân theo yêu cầu 5.10.7.2. 5.4.9 Thông gió 5.4.9.1 Các cabin phải có các lỗ thông gi ó ở các phần bên trên và phía dưới cabin. 5 .4.9.2 Diện tích hữu ích của các lỗ thông gió nằm phía trên cabin phải bằng ít nhất 1 % diện tích hữu ích của cabin, và yêu cầu này cũng áp dụng tương tự cho các lỗ thông gió ở phía dưới cabin. Các khe h ở xung quanh cửa cabin cũng có thể được tính đến khi tính toán diện tích của các lỗ thông gió, tổng diện t í ch các khe này có thể được tính đến 50 % tổng diện tích hiệu dụng được yêu cầu. 5.4.9.3 Các lỗ thông gió được chế tạo hoặc sắp xếp sao cho không th ể từ bên trong đưa một thanh cứng, thẳng có đường kính 10 mm lọt qua vách cabin. 5.4.10 Chiếu sáng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Trong cấu hình của cabin, có thể bỏ qua các vùng tối do c á c bộ phận như tay vịn, ghế xếp tạo ra. Máy đo cường độ ánh sáng nên được đặt hướng về nguồn sán g mạnh nh ấ t khi cần đo cường độ ánh sáng lux. 5.4.10.2 Phải trang bị í t nhất hai bóng đèn mắc song song. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp n à y, bón g đèn c ó thể được hiểu là một nguồn chiếu s á ng đơn lẻ, ví dụ bóng đèn dây tóc, bón g đèn huỳnh quang,... 5.4.10.3 Cabin phải được chiếu sáng liên tục, trừ khi cabin đang dừng tại tầng v à cửa đóng. 5.4.10.4 Phải có các đèn chiếu sáng khẩn c ấp với bộ nguồn khẩn cấp có thể tự động sạc lại, có khả năng đảm bảo chiếu sáng với cường độ tối thi ể u 5 lux trong 1 h: a) tại mỗi thiết bị kích hoạt báo động trong cabin và trên nóc cabin; b) ở chính giữa cabin 1 m phía trên m ặ t s à n; c) ở chính giữa nóc cabin 1 m phía trên mặt sàn của nóc. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.11 Đối trọng và khối lượng cân bằng 5.4.11.1 Yêu cầu chung Việc sử dụng khối lượng cân bằng được nêu ở 5.9.2.1.1. 5.4.11.2 Nếu đối trọng hoặc khối lượng cân bằng có cấu tạo gồm nhiều khối nặng thì phải có biện pháp để giữ cho chúng không bị xô lệch, bằng cách lắp các khối nặng này trong một khung và khóa chặt chúng. 5.4.11.3 Puli và/hoặc đĩa xích lắp trên đối trọng hoặc khối lượng cân bằng phải được bảo vệ theo 5.5.7. 5.5 Kết cấu treo, kết cấu bù và phương tiện bảo vệ có liên quan 5.5.1 Kết cấu treo 5.5.1.1 Cabin, đ ố i trọng hay khối lượng cân bằng phải được treo bằng dây cáp thép, hoặc dây xích tấm hoặc xích con lăn. 5.5.1.2 Dây cáp phải đáp ứng các yêu cầu sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) lực căng của các dây cáp và các đặc tính khác như (kết cấu, độ giãn, độ ôvan, độ mềm, thử nghiệm,...) phải theo yêu cầu của EN 12385-5. 5.5.1.3 Số lượng dây cáp hoặc dây xích tối thiểu là hai. Đối với thang thủy lực, phải có tối thiểu hai dây cho mỗi kích tác động gián tiếp v à hai cho kết nối giữa cabin và bất kỳ khối lượng cân bằng nào. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp có luồn cáp thì số lượng trên phải là số lượng sợi cáp hoặc xích, không phải số lượng các nhánh được luồn. 5.5.1.4 Các sợi cáp hoặc xích phải độc lập nhau. 5.5.2 Puli dẫn, puli đổi hướng, tang cuốn cáp, và tỷ lệ đường kính cáp, cố định đầu cuối cáp/xích 5.5.2.1 Tỷ lệ giữa đường kính danh nghĩa của puli dẫn, puli đổi hướng hoặc tang cuốn cáp và đường kính danh nghĩa của cáp treo phải ít nhất là 40 không phụ thuộc vào số tao cáp. 5.5.2.2 Hệ số an toàn của kết c ấ u treo phải không ít hơn: a) 12 trong trường hợp dẫn động ma sát với ba sợi cáp hoặc nhiều hơn; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) 12 trong trường hợp dẫn động tang cuốn cáp và thang thủy lực có sử dụng cáp; d) 10 trong trường hợp sử dụng xích. Ngoài ra hệ số an toàn của cáp treo cho thang máy dẫn động ma sát phải không được thấp hơn con số được tính toán theo TCVN 6396-50 (EN 81-50) 5.12. Hệ số an toàn là tỷ số giữa lực kéo đứt tối thiểu, tính bằng Newton, của một sợi cáp và lực căng tối đa, tính bằng Newton, trên sợi cáp này, khi cabin mang mức tải định mức dừng ở tầng thấp nhất. Đối với dẫn động cưỡng bức và dẫn động thủy lực thì hệ số an toàn đối với cáp hoặc xích của khối lượng cân bằng phải được t í nh giống như trên theo các lực căng do trọng lượng của khối lượng cân bằng tác động lên cáp hoặc xích. 5.5.2.3 Phần liên kết giữa cáp và đầu cuối cáp, theo 5.5.2.3.1, phải có kh ả năng chịu được ít nhất 80 % lực kéo đứt tối thiểu của cáp. 5.5.2.3.1 Đầu cuối của cáp phải được cố định vào cabin, đối trọng/khối lượng cân bằng, hoặc các điểm treo của phần đầu chết cáp luồn bằng các phương tiện như khóa chêm tự hãm, (ví dụ theo EN 13411-6 hoặc EN 13411-7), móc treo c ó khóa an toàn (ví dụ theo EN 13411-3), đầu cuối được dập (ví dụ theo EN 13411-8). CHÚ THÍCH: Đầu cuối của cáp theo EN 13411 phần 3, 6, 7 và 8 được giả định có thể chịu được ít nhất 80 % lực kéo đứt tối thi ể u của cáp. 5.5.2.3.2 Để cố định đầu cuối của cáp trên tang cuốn cáp phải dùng kết cấu chêm, hoặc dùng ít nhất hai khoá kẹp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.5.3 Dẫn động cáp ma sát CHÚ THÍCH: Các ví dụ về vấn đề thiết kế được cho trong TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.11. Truyền lực kéo cáp phải đảm bảo ba yêu cầu sau: a) cabin man g tải trọng đến mức 125 % tải theo 5.4.2.1 hoặc 5.4.2.2; b) phải đảm bảo trường hợp phanh khẩn cấp cũng không làm cho cabin, dù không mang tải hay mang tải định mức, giảm tốc về tốc độ thấp hơn hoặc bằng tốc độ thiết kế cho bộ giảm chấn, kể cả bộ giảm chấn hành trình ngắn; c) không thể nâng cabin không tải hoặc đối trọng đ ến vị tr í n g uy hi ể m nếu cả cabin và đối trọng ngưng chuyển động; khi đ ó hoặc: 1 ) cáp trượt trên r ã nh puli; hoặc 2) máy sẽ ngừng chạy dưới tác động của một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. CHÚ THÍCH: Một số trường hợp nâng cabin hay đối trọng vẫn chấp nhận đ ược mi ễ n là không có: r ủ i ro bị nghiền ở đầu tận cùng của hành trình hoặc cabin hay đối trọng rơi trở xuống tạo nên lực tác động lên các kết cấu treo và khiến gia t ố c hãm vượt quá mức. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.5.4.1 Tang cuốn cáp được sử dụng trong các điều kiện trình bày ở 5.9.2.1.1 b) phải được cắt rãnh xoắn ốc và các rãnh phải vừa với sợi cáp được sử dụng. 5.5.4.2 Khi cabin tì lên bộ giảm chấn đã bị nén hoàn toàn thì phải còn lại một vòng rưỡi dây cáp trên rãnh c ủ a tang cuốn cáp. 5.5.4.3 Trên tang cuốn cáp ch ỉ quấn một lớp dây cáp. 5.5.4.4 Góc lệch phương của cáp so với rãnh trên tang cuốn cáp không được quá 4 o . 5.5.5 Phân bố tải trọng giữa các dây cáp hoặc xích 5.5.5.1 Phải lắp đặt một thiết bị tự động cân bằng lực căng cáp hoặc xích treo ít nhất ở tại một đầu. 5.5.5.1.1 Đối với xích ăn khớp với đ ĩa xích thì ph ả i có thiết bị cân bằng như trên đối với phần đầu xích treo vào cabin cũng như ở đầu treo vào khối lượng cân bằng. 5.5.5.1.2 Nếu trên cùng một trục lắp nhiều đĩa xích quay tự do thì các đĩa x í ch này phải có thể quay một cách độc lập nhau. 5.5.5.2 Nếu dùng lò xo để cân bằng lực căng dây thì phải dùng lò xo nén. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) đối với cabin được treo bằng hai dây cáp hoặc hai dây xích thì một thiết bị an toàn điện, tuân theo 5.11.2, sẽ làm dừng máy dẫn động khi có một trong hai dây cáp hoặc xích bị giãn b ấ t thường; b) đ ối với thang máy d ẫ n động cưỡng bức và thang máy thủy lực, nếu tồn tại rủi ro dây cáp (hoặc xích) bị chùng thì một thiết bị an toàn điện, tuân theo 5.11.2, s ẽ làm dừng máy kéo khi hiện tượng chùng cáp/xích xuất hiện. Sau quá trình dừng ở trên thì hoạt động bình thường sẽ không thể diễn ra. Đối với thang máy thủy lực có hai hoặc nhiều xi lanh pít tông thủy lực thì yêu cầu này được áp dụng cho mỗi kết cấu treo. 5.5.5.4 Các thiết bị điều chỉnh chiều dài cáp hoặc xích phải có kết cấu sao cho chúng không th ể tự nới lỏng sau khi đã điều chỉnh. 5.5.6 Kết cấu bù 5.5.6.1 Phải trang bị kết cấu bù cho trọng lượng của cáp treo để đ ả m đủ lực d ẫ n động ma sát hoặc lực kéo mô tơ đáp ứng theo những điều kiện sau: a) đối với tốc độ định mức không vượt quá 3,0 m/s thì có thể sử dụng các phương tiện như x í ch, cáp hay dây đai; b) đối với tốc độ định mức lớn hơn 3,0 m/s sẽ trang bị cáp bù; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị chống nẩy lại khi hoạt động sẽ kích hoạt quá trình dừng máy dẫn động thang máy thông qua một thiết bị an toàn điện tuân theo 5 . 11.2; d) đối với tốc độ định mức lớn hơn 1,75 m/s, phương tiện bù không được căng sẽ phải được dẫn hướng ở lân cận đoạn vòng ngược lại. 5.5.6.2 Nếu cáp bù được sử dụng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) cáp bù phải tuân theo yêu cầu của EN 12385-5; b) sử dụng puli căng cáp; c) tỷ lệ giữa đường kính của các puli căng cáp và đường kính danh nghĩa của cáp bù phải ít nhất 30; d) các puli căng cáp phải được bảo vệ theo 5.5.7; e) lực căng phải do tác động của trọng lực; f) độ căng phải được kiểm tra bằng một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trọng lượng treo tối đa của các phương tiện bù đi cùng cabin hoặc đối trọng ở đầu trên của hành trình và một nửa tổng trọng lượng của hệ puli căng cáp, nếu có sử dụng, cũng được tính vào. 5.5.7 Bảo vệ puli dẫn, puli đổi hướng và đĩa xích 5.5.7.1 Đối với các puli dẫn, puli đổi hướng và đĩa xích, bộ khống chế vượt tốc, puli treo vật nặng căng cáp, phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo Bảng 10 để tránh: a) gây thương tích cho con người; b) cáp/xích bị trượt kh ỏ i puli/đĩa xích nếu chúng bị chùng; c) có vật lạ ở giữa cáp/xích và puli/đĩa xích. Bảng 10 - Bảo vệ puli dẫn, puli đổi hướng và đĩa xích Vị trí puli dẫn, puli đổi hướng và đĩa xích R ủ i ro theo 5.5.7.1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b c Ở tại cabin phía trên nóc x x x phía dưới sàn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x Ở trên đ ố i trọng/khối lượng cân bằng x x Ở trong buồng máy và buồng puli x 2 ) x x 1 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đỉnh giếng phía trên cabin x x b ê n cạnh cabin x x ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x x 1 ) Hố thang x x x Kích Duỗi ra theo hướng lên ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x Duỗi ra theo hướng xuống x x 1) Có phương tiện đồng bộ cơ khí x x ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x Rủi ro phải tính đến. 1) Chỉ yêu cầu nếu cáp/xích vào puli máy dẫn động hoặc puli/đĩa xích theo chiều ngang hoặc ở một góc b ấ t kỳ theo phương ngang không vượt quá 90 o . 2) Vị trí khe h ở giữa phần cáp/x í ch vào hoặc ra khỏi puli máy dẫn động, puli hoặc đĩa xích phải được bảo vệ tối thiểu bằng t ấ m chắn khe (xem Hình 18). CHÚ D Ẫ N: A puli B cáp, dây đai ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 tấm chắn khe Hình 18 - Ví dụ về tấm chắn khe 5.5.7.2 Các thiết bị bảo vệ phải có kết cấu sao cho vẫn thấy rõ các bộ phận quay và không gây trở ngại cho các thao tác kiểm tra và bảo dưỡng. Nếu các thiết bị bảo vệ có đục lỗ thì các khe h ở này phải tuân theo ISO 13857:2008, Bảng 4. Việc tháo dỡ thiết bị bảo vệ chỉ cần thiết trong những trường hợp sau: a) thay thế cáp/xích; b) thay thế puli/ đ ĩa xích; c) tiện lại rãnh puli. Các thiết bị ngăn cáp khỏi trượt khỏi rãnh puli phải có bộ phận chặn nằm gần vị trí cáp vào và ra khỏi puli và có ít nhất một bộ phận chặn ở giữa nếu cáp tạo thành góc ôm hơn 60 o bên dưới trục ngang puli và tổng góc ôm lớn hơn 120 o (xem Hình 19). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.5.8 Puli máy dẫn động, puli đổi hướng và đĩa xích trong giếng thang Puli máy dẫn động, puli đ ổ i hướng và đĩa xích có th ể được lắp trong giếng thang bên tr ê n sàn tầng thấp nhất với những điều kiện sau: a) có thiết bị giữ lại để ngăn các puli/đĩa xích bị lệch, rơi trong trường hợp có hư h ỏ ng cơ khí. Các thiết bị n à y phải c ó khả năng chịu được trọng lượng của các puli/đĩa xích và tải treo; b) nếu puli máy dẫn động, puli đ ổ i hướng/đĩa xích được đặt trên phần nhô ra theo chiều đứng của cabin thì phải có khoảng trống trên đỉnh giếng thang như ở 5.2.5.7. 5.6 Biện pháp phòng ngừa cabin rơi tự do, vượt tốc, di chuyển không định trước và trôi 5.6.1 Yêu cầu chung 5.6.1.1 Phải trang bị các thiết bị hay tổ hợp các thiết bị có thể vận hành để ngăn cabin khỏi: a) rơi tự do; b) quá tốc độ, theo chiều đi xuống, hoặc đi lên và đi xuống đối với thang m á y dẫn động ma sát; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) trôi khỏi tầng, trong trường hợp thang thủy lực. 5.6.1.2 Đ ố i với thang máy dẫn động ma sát và dẫn động cưỡng bức phải được trang bị các phương tiện bảo vệ theo như B ả ng 11. Bảng 11 - Phương tiện bảo vệ cho thang máy dẫn động ma sát và dẫn động cưỡng bức Tình huống nguy hiểm Phương tiện bảo vệ Phương tiện kích hoạt Cab i n rơi tự do và vượt tốc theo chiều xuống Bộ hãm an toàn (5.6.2.1) Bộ khống chế vượt tốc (5.6.2.2.1) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bộ hãm an toàn (5.6.2.1) Bộ khống chế vượt tốc (5.6.2.2.1) hoặc đối với tốc độ định mức không vượt quá 1 m/s - kích hoạt do phương tiện treo bị đứt (5.6.2.2.2), hoặc - kích hoạt bằng cáp an toàn (5.6.2.2.3) Vượt tốc theo chiều đi lên (ch ỉ đối với thang máy dẫn động ma sát) Phương tiện bảo vệ vượt tốc cabin chiều đi lên (5.6.6) Bao gồm ở 5.6.6 Cabin di chuyển không định trước với cửa m ở Bảo vệ cabin di chuyển không định trước (5.6.7) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.1.3 Đối với thang thủy lực phải trang bị các thiết bị hoặc tổ hợp các thiết bị có cách vận hành tuân theo B ả ng 12. Ngoài ra cũng phải có biện pháp bảo vệ cabin di chuyển không định trước. Bảng 12 - Phươ n g tiện bảo vệ cho thang máy thủy lực Ngăn ngừa chống trôi thang kết hợp cho việc ch ỉ nh lại tầng (5.12.4) Loại thang máy Các phương án phối h ợ p để lựa chọn Kích hoạt bộ hãm an toàn ( 5.6.2.1 ) do cabin đi xuống ( 5.6.2.2.4 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ thống chống trôi điện tử ( 5.12.1.10 ) Phòng ngừa thang r ơ i tự do hoặc đi xuống vượ t tốc độ Thang máy tác động trực tiếp Bộ hãm an toàn ( 5.6.2.1 ) , được kích hoạt bằng bộ khống chế vượt tốc ( 5.6.2.2.1 ) X X X Van ngắt ( 5.6.3 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X X Van hạn áp ( 5.6.4 ) X Thang máy tác động gián tiếp Bộ hãm an toàn ( 5.6.2.1 ), được kích hoạt bằng bộ khống chế vượt tốc ( 5.6.2.2.1 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X X Van ngắt ( 5.6.3 ) cộng với bộ hãm an toàn ( 5.6.2.1 ), được kích hoạt khi phương tiện treo bị đứt ( 5.6.2.2.2 ) hoặc bằng cáp an toàn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X X X Van hạn áp ( 5.6.4 ) cộng với bộ hãm an toàn ( 5.6.2.1 ), đ ược kích hoạt khi phương tiện treo bị đứt ( 5.6.2.2.2 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ( 5.6.2.2.3 ) X X 5.6.2 Bộ hãm an toàn và chi tiết hãm của thiết bị 5.6.2.1 Bộ hãm an toàn 5.6.2.1.1 Yêu cầu chung 5.6.2.1.1.1 Bộ hãm an toàn ph ả i có khả năng hoạt động theo chiều đi xuống và có kh ả năng dừng cabin mang tải định mức, hoặc đối trọng/khối lượng cân bằng tại vận tốc kích hoạt của bộ khống chế vượt tốc, hoặc nếu thiết bị treo bị đứt, bằng cách kẹp vào ray dẫn hướng, và giữ cabin, đối trọng/khối lượng cân bằng tại đ ó . Một bộ hãm an toàn có thêm chức năng hoạt động theo chiều đi lên có thể được sử dụng theo 5.6.6. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.2.1.1.3 Trên bộ hãm an toàn có lắp cố định một tấm thẻ ghi thông tin c ó các nội dung: a) tên nhà sản xuất bộ hãm an toàn; b) số hiệu giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu; c) loại bộ hãm an toàn; d) nếu là loại điều chỉnh được thì bộ hãm an toàn phải có ký hiệu các mức tải được phép hoặc các tham số điều chỉnh nếu mối liên hệ với các mức tải được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. 5.6.2.1.2 Điều kiện cho việc sử dụng các loại bộ hãm an toàn khác nhau 5.6.2.1.2.1 Bộ hãm an toàn cabin: a) là loại êm, hoặc b) có thể là loại tức thời nếu tốc độ định mức của thang máy không vượt quá 0,63 m/s. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.2.1.2.2 Nếu cabin hoặc đối trọng hoặc khối lượng c â n bằng mang nhiều bộ hãm an toàn thì chúng phải là loại êm. 5.6.2.1.2.3 Bộ hãm an toàn cho đối trọng/khối lượng cân bằng phải là loại êm nếu tốc độ đ ị nh mức lớn hơn 1 m/s, còn nếu tốc độ thấp hơn thì có thể sử dụng bộ hãm an toàn loại tức thời. 5.6.2.1.3 Gia tốc hãm Đối với bộ hãm an toàn loại êm thì gia tốc hãm trung bình trong trường hợp cabin mang tải định mức hoặc đối trọng hoặc khối lượng cân bằng rơi tự do phải nằm giữa 0,2 g n và 1 g n . 5.6.2.1.4 Nhả phanh bộ hãm an toàn 5.6.2.1.4.1 Quá trình giải t ỏ a bộ hãm an toàn và tự thiết lập lại của bộ hãm an toàn trên cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng chỉ có thể diễn ra khi cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng được nâng lên. 5.6.2.1.4.2 Quá trình giải tỏa của bộ hãm an toàn có th ể diễn ra tại tất cả các mức tải lên đến mức tải định mức: a) bằng phương tiện được xác định cho các hoạt động khẩn cấp (5.9.2.3 hoặc 5.9.3.9); hoặc b) trong việc áp dụng các quy trình có sẵn tại tòa nhà (7.2.2). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Việc chỉ kích hoạt công tắc nguồn không đủ để đưa thang máy tr ở lại hoạt động bình thường. 5.6.2.1.5 Kiểm tra về điện Khi bộ hãm an toàn cab i n được kích hoạt, một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2, lắp trên cabin sẽ kích hoạt quá trình dừng của máy dẫn động trước hoặc tại thời điểm bộ hãm an toàn hoạt động. 5.6.2.1.6 Điều kiện về kết cấu 5.6.2.1.6.1 Không sử dụng ngàm kẹp hay bộ phận bó của bộ hãm an toàn làm ngàm dẫn hướng. 5.6.2.1.6.2 Nếu bộ hãm an toàn có thể điều chỉnh được th ì thiết lập sau cùng trên thiết bị này sẽ được niêm phong lại sao cho không th ể điều chỉnh lại thiết bị nếu không phá niêm phong. 5.6.2.1.6.3 Phải ngăn chặn đến mức tối đa khả năng bộ hãm an toàn vận hành một cách ngẫu nhiên, ví dụ chừa khoảng trống đủ lớn đến ray dẫn hướng cho chuyển động theo phương ngang của ngàm dẫn hướng. 5.6.2.1.6.4 Bộ hãm an toàn không thể được kích hoạt bằng các thiết bị hoạt động bằng điện, thủy lực hay khí nén. 5.6.2.1.6.5 Khi bộ hãm an toàn được kích hoạt do phương tiện treo bị đứt hay do cáp an toàn thì bộ hãm an toàn được giả định sẽ kích hoạt ở tốc độ tương ứng với tốc độ kích hoạt của một bộ khống chế vượt tốc phù hợp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.2.2.1 Kích hoạt bằng bộ khống chế vượt tốc 5.6.2.2.1.1 Yêu cầu chung Phải đáp ứng các yêu c ầ u sau: a) quá trình bộ khống chế vượt tốc kích hoạt bộ hãm an toàn hoạt động phải xây ra tại tốc độ ít nhất bằng bằng 115 % tốc đ ộ định mức và nhỏ hơn: 1) 0,8 m/s đ ối với bộ hãm an toàn tức thời không phải loại hãm bằng con lăn; hoặc 2) 1 m/s đối với bộ hãm an toàn loại hãm bằng con lăn; hoặc 3) 1,5 m/s đối với bộ hãm an toàn loại êm sử dụng với tốc độ định mức không lớn hơn 1,0 mm hoặc 4) , tính bằng m/s, đối với bộ h ã m an toàn loại êm khi tốc độ định mức lớn hơ n m/s. Đối với thang máy có tốc độ định mức lớn hơn 1 m/s, nên ưu tiên chọn tốc độ kích hoạt bộ hãm toàn càng gần giá t rị yêu cầu ở mục 4) càng tốt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) các bộ khống chế vượt tốc chỉ sử dụng ma sát để tạo ra lực h ã m phải có các rãnh; - được tôi cứng bổ sung; hoặc - có một rãnh đáy tuân theo TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.11.2.2.1. c) trên bộ khống chế vượt tốc phải đánh dấu chiều quay tương ứng với chiều hoạt động của bộ h ãm an toàn. d) lực căng trên cáp của bộ khống chế vượt tốc tạo ra bởi thiết bị này khi được k í ch hoạt ít nh ấ t p hải bằng giá trị lớn hơn trong hai giá trị sau: - hai lần lực cần thiết đ ể phát động bộ hãm an toàn; hoặc - 300 N. 5.6.2.2.1.2 Thời gian đáp ứng Để đảm bảo bộ khống chế vượt tốc kích hoạt trước khi thang đạt đến tốc độ nguy hiểm, xem TC VN 6396-50 (EN 81-50), 5.3.2.3.1, khoảng di chuyển tối đa của cáp bộ khống chế vượt tốc giữa các đ … kích hoạt không được vượt quá 250 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cáp của bộ khống chế vượt tốc phải đáp ứng các đi ề u kiện sau: a) bộ khống chế vượt tốc phải được dẫn động bằng cáp thép quy định trong EN 12385-5. b) lực kéo đứt tối thi ể u của cáp được xác định với hệ số an toàn có giá trị tối thiểu là 8 và lực c … trên cáp của bộ khống chế vượt tốc khi thiết bị n à y được kích hoạt, trong đó có tính đến hệ số sát µ m ax bằng 0,2 đối với bộ khống chế vượt tốc loại truyền động ma sát. c) tỷ lệ giữa đường kính danh nghĩa của puli cho cáp của bộ khống chế vượt tốc và đường kính d … nghĩa của cáp phải ít nhất bằng 30. d) cáp của bộ khống chế vượt tốc được kéo căng bằng puli có đối trọng kéo căng. Puli này hoặc … trọng kéo căng của nó phải được dẫn hướng. bộ khống chế vượt tốc có thể là một phần của thiết bị căng cáp miễn là các giá trị kích hoạt của bộ khống chế vượt tốc không bị thay đổi do chuyển động của thiết bị căng cáp. e) trong quá trình bộ hãm an toàn được kích hoạt, cáp của bộ khống chế vượt tốc và các phần đầu cuối của chúng phải còn nguyên vẹn, ngay cả trong trường hợp quãng đường phanh lớn hơn bình thường. f) cáp của bộ khống chế vượt tốc ph ả i tháo được dễ dàng khỏi bộ hãm an toàn. 5.6.2.2.1.4 Khả năng tiếp cận ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) bộ khống chế vượt tốc phải dễ tiếp cận để kiể m tra và bảo dưỡng; b) nếu được đặt nằm trong giếng thang thì bộ kh ố ng chế vượt tốc phải dễ tiếp cận từ bên ngoài giếng thang; c) các yêu cầu trên không áp dụng nếu ba điều ki ệ n sau được đáp ứng: 1) việc kích hoạt bộ khống chế vượt tốc theo 5.6.2.2.1.5 được thực hiện bằng phương tiện điều khiển từ xa (ngoại trừ loại không dây) từ ngo à i giếng thang, tránh được tác động ngẫu nhiên và những người không có trách nhiệm không thể tiếp cận đến thiết bị điều khiển đ ó ; và 2) từ nóc cabin hoặc hố thang có th ể tiếp cận được bộ khống chế vượt tốc để kiểm tra và bảo trì; và 3) sau khi được kích hoạt, bộ khống chế vượt tốc sẽ tự động tr ở về vị trí bình thường khi cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng chuyển độ n g đi lên. Tuy nhiên các bộ phận điện có thể tr ở về vị trí bình thường thông qua điều khiển từ xa từ ngoài giếng thang, mà không làm ảnh hư ở ng đến t í nh năng hoạt động bình thường của bộ khống chế vượt tốc. 5.6.2.2.1.5 Khả năng kích hoạt bộ khống chế vượt tốc Trong quá trình kiểm tra hoặc thử nghiệm, phải c ó khả n ă ng vận hành bộ hãm an toàn ở tốc độ thấp hơn thể hiện ở 5.6.2.2.1.1 a) bằng cách kích hoạt b ộ khống chế vượt tốc một cách an toàn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.2.2.1.6 Kiểm tra về điện Phải đ áp ứn g các yêu cầu sau: a) bộ khốn g chế vượt tốc hoặc một thiết bị khác, thông qua một thiết bị an toàn điện tuân theo 5 .1 1.2, sẽ kích hoạt làm máy dẫn động thang máy d ừ ng trước khi tốc độ cabin, theo chiều đ i lên hoặc đi xuống, đạt đến tốc độ kích hoạt của bộ khống c hế vượt tốc. Tuy nhiên đối với tốc độ định mức không vượt quá 1 m/s, thiết bị này có thể hoạt động chậm nhất ngay tại thời điểm đạt đến tốc độ kích hoạt của bộ khống chế vượt tốc. b) nếu sau khi giải tỏa bộ hãm an toàn (5.6.2.1.4) mà bộ khống chế vượt tốc không tự động thiết lập lại, một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 sẽ ngăn thang khởi động trong khi bộ khống chế vượt tốc không ở vị trí thiết lập lại. Tuy nhiên thiết bị này không thể hoạt động trong các trường hợp ở 5.12.1.6.1 d) 2). c) việc cáp của bộ khống chế vượt tốc bị đứt hay dãn quá mức sẽ khiến động cơ ngừng hoạt động th ô ng qua một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. 5.6.2.2.1.7 Bộ khống chế vượt tốc được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.4. 5.6.2.2.1.8 Trên bộ khống chế vượt tốc có gắn cố định một tấm nhãn ghi thông tin có các nội dung: a) tên nhà sản xu ấ t bộ khống chế vượt tốc; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) loại bộ khống chế vượt tốc; d) tốc độ kích hoạt thực tế đã được chỉnh cho bộ khống chế vượt tốc. 5.6.2.2.2 Kích hoạt khi phương tiện treo bị đứt Khi bộ hãm an toàn được kích hoạt do phương tiện treo bị đứt, phải áp dụng các yêu cầu sau: a) lực căng tạo ra bởi cơ cấu kích hoạt ít nhất phải bằng giá trị lớn hơn trong hai giá trị sau: 1) hai lần lực cần thiết để phát động bộ hãm an toàn; hoặc 2) 300 N. b) nếu lò xo được sử dụng trong thao tác hãm của bộ hãm an toàn thì đây phải là loại lò xo nén có dẫn hướng; c) việc thử nghiệm cho bộ hãm an toàn và cơ cấu kích hoạt của nó có thể được thực hiện m à không cần bước vào giếng thang trong suốt quá trình thử nghiệm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu phương tiện được trang bị là loại cơ khí thì lực cần thiết để vận hành không được vượt quá 400 N. Sau các cuộc thử nghiệm này thì phải chắc rằng không có biến dạng hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thang máy. CHÚ THÍCH: Thiết bị này có th ể được chứa trong giếng thang và di chuyển ra ngoài khi tiến hành thử nghiệm. 5.6.2.2.3 Kích hoạt bằng cáp an toàn Khi bộ hãm an toàn được kích hoạt bằng cáp an to à n, phải áp dụng các yêu cầu sau: a) lực căng tạo ra bởi cáp an toàn ít nhất phải bằng giá trị lớn hơn trong hai giá trị sau: 1) hai lần lực cần thiết để phát động bộ hãm an toàn; hoặc 2) 300 N. b) cáp an toàn phải tuân theo 5.6.2.2.1.3; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) trong quá trình bộ hãm an toàn được kích hoạt, cáp an toàn và các phần đầu cuối của chúng phải còn nguyên vẹn, ngay cả trong trường hợp quãng đường phanh lớn hơn bình thường; e) việc cáp an toàn bị đứt hoặc bị chùng phải làm cho máy dẫn độn g ngừng hoạt động thông qua một thiết bị an toàn điện (5.11.2); f) puli dùng đ ể mang cáp an toàn phải được gắn độc lập với bất kỳ trục hoặc tổ hợp puli nào mang cáp hoặc xích treo; g) phải trang bị các thiết bị bảo vệ tuân theo 5.5.7.1. 5.6.2.2.4 Kích hoạt do chuyển động đi xuống của cabin 5.6.2.2.4.1 Kích hoạt bằng cáp Việc kích hoạt bằng cáp đối với bộ hãm an toàn được tiến hành dưới những điều kiện sau: a) sau khi dừng theo cách thông thường, một sợi cáp đáp ứng theo 5.6.2.2.1.3 gắn với bộ hãm an toàn sẽ bị hãm lại với một lực được xác định ở 5.6.2.2.3 a) (ví dụ cáp của bộ khống chế vượt tốc); b) cơ cấu hãm cáp phải được giải phóng trong quá trình chuyển động bình thường của cabin; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) hoạt động cứu hộ có th ể diễn ra trong mọi tình huống; e) một thiết bị điện theo 5.11.2 liên kết với cơ cấu hãm cáp sẽ làm dừng máy kéo muộn nhất là tại thời đ i ể m cáp bị hãm, và sẽ ngăn cabin tiếp tục di chuyển xuống; f) phải có biện pháp phòng ngừa để tránh bộ hãm an toàn bị cáp vô tình kích hoạt trong trường hợp mất nguồn khi cabin đang đi xuống; g) hệ thống cáp và cơ cấu hãm cáp phải được thiết kế sao cho quá trình vận hành của bộ hãm an toàn không thể g ây ra hư hỏng; h) hệ thống cáp và cơ cấu hãm cáp phải được thiết kế sao cho quá trình đi lên của cabin không th ể gây ra hư hại. 5.6 . 2.2.4.2 Kích hoạt bằng tay đòn Việc kích hoạt b ằ n g tay đòn đối với bộ hãm an to à n được tiến hành dưới những điều kiện sau: a) sau khi cabin d ừng bình thường, một tay đòn gắn với bộ hãm an toàn sẽ duỗi ra đến vị trí khớp với chốt chặn lắp cố định ở mỗi tầng; b) tay đòn được rút vào khi cabin d i chuyển b ì nh thường; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) hoạt động cứu hộ có th ể diễn ra trong mọi t ì nh huống; e) phải có biện pháp phòng ngừa để tránh bộ hãm an toàn bị tay đòn vô tình kích hoạt trong trường hợp mất nguồn khi cabin đang đi xuống. f) tay đòn và hệ thống hãm phải được thiết kế sao không thể gây ra hư hại: 1) trong quá trình khớp của bộ hãm an toàn ngay cả trong trường hợp quãng đường phanh dài hơn; 2) do cabin đi lên; g) một thiết bị điện sẽ ngăn bất kỳ chuyển động bình thường nào của cabin nếu tay đòn không ở vị trí duỗi ra sau khi cabin dừng bình thường và khi đó các cửa sẽ đóng và thang máy sẽ được cho ngừng hoạt động; h) một thiết bị điện theo 5.11.2 sẽ ngăn bất kỳ chuyển động đi xuống bình thường nào của cabin nếu tay đòn không ở vị trí rút vào. 5.6.3 Van ngắt 5.6.3.1 Van ngắt phải có khả năng dừng cabin theo chiều đi xuống và giữ nó ở vị trí đứng yên. Van ngắt phải được kích hoạt muộn nh ấ t là khi tốc độ đạt đến giá trị bằng tốc độ danh định đi xuống v d cộng với 0,30 m/s. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Gia lốc hãm lớn hơn 2,5 g n không kéo dài quá 0,04 s. Gia tốc hãm trung bình có thể được tính bằng công thức trong đó A diện tích kích nơi áp suất tác động lên, tính bằng cm 2 ; n số lượng kích tác động song song với một van ngắt; Q ma x lưu lượng tối đa, tính bằng lít trên phút; r bội suất palăng; t d thời gian phanh, tính bằng giây. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.3.2 Từ nóc cabin hoặc hố thang có thể tiếp cận trực tiếp van ngắt để điều chỉnh và kiểm tra. 5. 6 .3.3 Van ngắt phải: a) gắn liền với xy lanh, hoặc b) được lắp trực tiếp và cố định bằng mặt bích, hoặc c) được đặt gần xy lanh và được nối với xy lanh bằng các ống ngắn cứng, có các mối nối hàn, mối nối mặt bích hoặc mối nối ren, hoặc d) được nối trực tiếp v ớ i xy lanh bằng ren vít; Van hạn áp phải có một đầu mút được cắt ren và có vai được đấu nối tiếp với xy lanh. Không cho phép sử dụng các kiểu mối nối khác như mối nối lắp ép hoặc mối nối loe giữa xy lanh và van ngắt; 5 .6.3.4 Trên thang máy c ó nhiều kích hoạt động song song thì có thể sử dụng chung một van ngắt. Nếu không th ì các van ngắt phải kết nối với nhau để đ óng cùng lúc, nhằm tránh cho sàn cabin bị nghiêng hơn 5 % so với vị trí bình thường. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.3.6 Nếu tốc độ đóng của van ngắt được điều khiển bởi một thiết bị giới hạn thì phải có thêm một bộ lọc được đặt phía trước càng gần thiết bị càng tốt. 5.6.3.7 Trong khu vực chứa máy phải có một phương tiện có thể vận hành bằng tay từ bên ngoài giếng thang cho phép điều chỉnh được lưu lượng kích hoạt của van ngắt mà không làm cabin quá tải. Phương tiện này phải được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý. Phương tiện này không được làm mất tác dụng của các thiết bị an toàn nằm cạnh kích. 5.6.3.8 Van ngắt được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.9. 5.6.3.9 Trên van ngắt phải có một tấm nhãn thông tin được gắn cố định thể hiện: a) tên nhà sản xuất van ngắt; b) số hiệu của giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu; c) lưu lượng kích hoạt đã được thiết lập cho van ngắt. 5.6.4 Van hạn áp 5.6.4.1 Trong trường hợp hệ thống thủy lực bị rò r ỉ lớn thì van hẹn áp sẽ ngăn tốc độ cabin với tải định mức khi đi xuống không vượt quá 0,30 m/s so với tốc độ định mức chiều xuống v d . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.4.3 Van hạn áp phải: a) g ắ n liền với xy lanh, hoặc b) được lắp trực tiếp và cố định bằng mặt bích, hoặc c) được đặt gần xy lanh và được nối với xy lanh bằng các ống ngắn cứng, có các mối nối hàn, mối nối mặt bích hoặc mối nối ren, hoặc đ) được nối trực tiếp với xy lanh bằng ren vít; Van hạn áp phải có một đầu mút được cắt ren và có vai được đấu n ố i tiếp với xy lanh. Không cho phép sử dụng các kiểu mối nối khác như mối nối lắp ép hoặc mối nối loe giữa xy lanh và van ngắt; 5.6.4.4 Van hạn áp phải được tính toán như xy lanh. 5.6.4.5 Trong khu vực chứa máy phải có một phương tiện có thể vận hành bằng tay từ bên ngoài giếng thang cho phép điều chỉnh được đến lưu lượng kích hoạt của van hạn áp mà không làm cabin quá t ả i. Phương tiện này phải được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý. Phương tiện này không được làm mất tác d ụng của các thiết bị an toàn nằm cạnh kích. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.4.7 Trên van hãm trong đó sử dụng các bộ phận chuyển động cơ kh í phải có một tấm nhãn thông tin được gắn cố định th ể hiện: a) tên nhà sản xuất van một chiều; b) số hiệu của giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu; c) lưu lượng kích hoạt đã được thiết lập cho van một chiều. 5.6.5 Thiết bị hãm 5.6.5.1 Thiết bị hãm chỉ hoạt động theo chi ề u thang đi xuống và có khả năng dừng cabin, với mức tải theo Bảng 6 (5.4.2.1), và giữ cho cabin đứng yên tại các chốt chặn cố định: a) đối với các thang máy trang bị van hạn áp hoặc van hãm: từ tốc độ V a + 0,30 m/s, hoặc b) đối với tất cả các thang máy khác: từ tốc độ bằng với 115 % tốc độ định mức chiều xuống v d . 5.6.5.2 Phải trang bị ít nhất một thiết bị hãm có thể rút vào hoạt động bằng đi ệ n được thiết kế để khi duỗi ra có thể dừng cabin đang đi xuống tại giá đỡ cố định. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) để ngăn cabin trượt xuống thấp hơn mặt sàn tầng hơn 0,12 m; và b) đ ể dừng cabin ở mức dưới cùng của vùng mở cửa. 5.6.5.4 Chuyển động của (các) thiết bị hãm phải được tác động bởi các lò xo nén có dẫn hướng và/hoặc tác động của trọng lực. 5.6.5.5 Nguồn cấp cho thiết bị rút vào bằng điện sẽ bị ngắt khi máy ngừng. 5.6.5.6 Các thiết bị hãm và giá đỡ phải được thiết kế sao cho thiết bị hãm ở bất kỳ vị trí nào thì cabin không th ể bị dừng trong quá trình đi l ê n cũng như không gây ra hư hỏng. 5.6.5.7 Một hệ thống giảm chấn sẽ được tích hợp vào thiết bị hãm (hoặc lắp trên giá đỡ cố định). 5.6.5.7.1 Bộ giảm chấn phải thuộc những loại sau: a) hấp thụ năng lượng; hoặc b) tiêu tán năng lượng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ngoài ra, bộ giảm chấn phải duy trì trạng thái dừng ổn định của cabin ở vị trí không vượt quá 0,12 m bên dưới tầng chất tải khi thang mang tải danh định. 5.6.5.8 Khi có trang bị nhiều thiết bị hãm thì phải có biện pháp đề phòng đ ể đảm bảo các thiết bị hãm khớp vào đúng giá đỡ tương ứng của chúng ngay cả trong trường hợp bị mất nguồn cấp điện khi cabin đang đi xuống. 5.6.5.9 Một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 s ẽ ngăn cabin tiếp tục đi xuống thêm khi thiết bị hãm không ở vị trí thu vào. 5.6.5.9.1 Tại vị trí duỗi ra, thiết bị hãm phải được kiểm tra về điện khi cabin dừng. 5.6.5.9.2 Nếu thiết bị hãm không ở vị trí duỗi ra: a) một thiết bị điện, tuân theo yêu cầu ở 5.11.2.2, sẽ ngăn cửa m ở và bất kỳ chuyển động bình thường nào của cabin; b) thiết bị hãm sẽ được thu vào hoàn toàn và cabin sẽ được đưa về tầng thấp nhất mà thang máy phục vụ, và c) cửa mở để cho phép người bên trong rời cabin và cho thang máy ngưng hoạt động. Cần phải có sự can thiệp của một kỹ thuật viên bảo tr ì có chuyên môn để đưa thang m á y hoạt động tr ở lại. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.6 Thiết bị khống chế cabin vượt tốc theo chiều lên 5.6.6.1 Thiết bị gồm chức năng giám sát tốc độ và các bộ phận giảm tốc sẽ giám sát và phát hiện cabin vượt tốc theo chiều lên (xem 5.6.6.10), và làm cho cabin dừng lại, hoặc ít nhất là l àm giảm tốc độ cabin về mức tốc đ ộ được thiết kế cho bộ g iảm chấn đối trọng. Thiết bị n à y phải hoạt động: a) trong điều kiện vận hành b ì nh thường của thang; b) trong hoạt động cứu hộ bằng tay, trừ khi có thể quan sát trực quan đối với máy dẫn động hoặc tốc độ được giới hạn bởi các thiết bị khác ở mức thấp hơn 115 % tốc độ định mức. 5.6.6.2 Thiết bị phải có khả năng hoạt động như yêu cầu ở 5.6.6.1 mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ bộ phận thang máy nào khác điều khiển tốc độ hoặc giảm tốc, hoặc dừng cabin, trong quá trình vận hành bình thường, trừ khi có thêm thiết bị dự ph ò ng được lắp sẵn và hoạt động hiệu ch ỉ nh là loại tự giám sát. Trong trường hợp có sử dụng phanh cơ, hoạt động tự giám sát bao gồm việc kiểm tra việc nâng thả đúng của cơ cấu hoặc kiểm tra lực phanh. Nếu phát hiện có sự cố thì thang máy s ẽ kh ô ng thể khởi động như bình thường ở lần tiếp theo. Hoạt động tự giám sát phải trải qua quá trình kiểm tra mẫu. Một kết nối cơ khí với cabin, bất kể kết nối này c ó sử dụng cho mục đích khác hay không, cũng có th ể cung cấp sự hỗ trợ cho hoạt động của thiết bị này. 5.6.6.3 Thiết bị không cho phép độ lớn gia tốc hãm của cabin không tải vượt quá 1 g n trong suốt quá trình dừng cabin. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) cabin; hoặc b) đối trọng; hoặc c) hệ thống cáp (treo hoặc bù); hoặc d) puli máy dẫn động; e) cùng trục với puli máy dẫn động đảm bảo trục này chỉ tựa trên hai g ố i tĩnh định. 5.6.6.5 Thiết bị sẽ hoạt động với một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 nếu nó vận hành. 5.6.6.6 Không cần phải bước vào giếng thang để nhả thiết bị ra. 5.6.6.7 Sau khi thiết bị được nhả ra thì cần phải có sự can thiệp của một kỹ thuật viên bảo trì có chuyên môn để đưa thang máy hoạt động trở lại. 5.6.6.8 Sau khi thiết bị được nhả ra thì nó phải ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.6.10 Bộ phận giám sát tốc độ của thang máy làm kích hoạt thiết bị khống chế cabin vượt tốc chiều đi lên có th ể l à: a) bộ khống chế vượt tốc tuân theo các yêu cầu ở 5.6.2.2.1; hoặc b) một thiết bị tuân theo: 1) 5.6.2.2.1.1 a) hoặc 5.6.2.2.1.6 liên quan đến tốc độ kích hoạt; 2) 5.6.2.2.1.2 liên quan đến thời gian đáp ứ ng 3) 5.6.2.2.1.4 liên quan đến khả năng tiếp cận; 4) 5.6.2.2.1.5 liên quan đến khả năng kích hoạt; 5) 5.6.2.2.1.6 b) liên quan đến kiểm tra điện; và đồng thời cũng đáp ứng các yêu cầu tương đương với 5.6.2.2.1.3 a), 5.6.2.2.1.3 b), 5.6.2.2.1.3 e), 5.6.2.2.1.5 (đối với niêm phong) và 5.6.2.2.1.6 c). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.6.12 Trên thiết bị khống chế cabin vượt tốc chiều lên phải có một t ấ m nhãn thông tin được gắn cố định thể hiện: a) tên nhà sản xuất thiết bị; b) số hiệu của giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu; c) tốc độ kích hoạt thực tế đã được thiết lập cho thiết bị; d) loại thiết bị khống chế cabin vượt tốc chiều lên. 5.6.7 Bảo vệ cabin di chuyển không định trước 5.6.7.1 Thang máy phải đ ược trang bị phương tiện để ngăn hoặc dừng cabin chuyển động không định trước ra xa khỏi tầng với cửa tầng không được khóa và cửa cabin chưa được đóng lại, do bất kỳ lỗi nào xuất phát từ máy dẫn động hoặc hệ thống điều khiển dẫn động, mà là những bộ phận đảm bảo chuyển động an toàn cho cabin. Không tính đến các sự cố đối với cáp hoặc xích treo và puli máy kéo hoặc tang cuốn cáp hoặc đĩa xích của máy dẫn động, các ống mềm, ống dẫn bằng thép và xy lanh. Sự cố đối với puli máy kéo gồm cả sự cố đột ngột mất lực kéo. Đối với các thang máy không có thao tác chỉnh tầng, chỉnh lại tầng v à các hoạt động chuẩn bị trước khi m ở cửa theo 5.12.1.4 và nếu bộ phận hãm là một phanh cơ tuân theo 5.6.7.3 và 5.6.7.4 thì không cần phải trang bị thiết bị bảo vệ cabin di chuy ể n khôn g định trước. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.7.2 Thiết bị phải phát hiện được sự dịch chuyển không định trước của cabin, làm cabin dừng và giữ cabin ở trạng thái dừng. 5. 6 .7.3 Thiết bị phải có khả năng hoạt động như yêu cầu mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ bộ phận thang máy nào khác điều khiển tốc độ hoặc giảm t ố c, d ừ ng cab i n hoặc giữ cho cabin dừng, trong quá trình vận hành bình thường, trừ khi có th ê m thiết bị dự phòng được lắp sẵn và hoạt động hiệu ch ỉ nh là loại tự giám sát. CHÚ THÍCH: Phanh theo 5.9.2.2.2 đ ược xem là phải có ít nh ấ t một bộ dự phòng lắp sẵn. Trong trường hợp có sử dụng phanh, hoạt động tự giám sát bao gồm quá trình kiểm tra việc nâng thả đúng của cơ cấu hoặc kiểm tra lực phanh. Trong trường hợp sử dụng hai van thủy lực điều khiển điện hoạt động nối tiếp để làm giảm tốc độ hoặc làm dừng thang trong quá trình vận hành bình thường của thang, thì hoạt động giám sát tra bao gồm quá trình kiểm tra riêng biệt cho thao tác đóng hoặc m ở của mỗi van dưới áp suất tĩnh của cabin không tải. Nếu phát hiện có sự cố thì cửa cabin và cửa tầng được đóng lại và thang máy không thể kh ở i động như bình thường. Hoạt động tự giám sát phải trải qua quá trình kiểm tra mẫu. 5.6.7 .4 Chi tiết hãm của thiết bị sẽ tác động lên: a) cabin; hoặc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) hệ thống cáp (treo hoặc bù); hoặc d) puli máy dẫn động; e) cùng trục với puli máy kéo miễn là trục này chỉ tựa trên hai gối tĩnh định, hoặc; f) hệ thống thủy lực (gồm động cơ/máy bơm theo chiều đi lên bằng cách cách ly nguồn điện). Các chi tiết h ã m của thiết bị, hoặc thiết bị giữ cho cab i n dừng có thể được sử dụng chung cho các thiết bị dùng để: - ngăn vượt tốc theo chiều đi xuống, - ngăn cabin vượt tốc chiều đi lên (5.6.6). Các chi tiết hãm của thiết bị đối với chiều đi lên có th ể khác với chiều đi xuống. 5.6.7.5 Thiết bị sẽ dừng cabin ở một khoảng cách theo những điều kiện sau (xem Hình 20): ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) khoảng cách theo phương đứng giữa ngưỡng cửa tầng và phần thấp nhất của tấm chắn chân cửa cabin không được vượt quá 200 mm, c) trong trường hợp có các bao che theo 5.2.5.2.3 th ì khoảng cách gi ữ a ngưỡng cửa cabin và phần thấp nh ấ t của vách giếng thang đối diện cửa vào cabin không được vượt quá 200 mm, d) khoảng cách theo phương đứng giữa ngưỡng cửa cabin đến lanh tô cửa tầng, hoặc từ ngưỡng cửa tầng đến lanhtô cửa cabin không nhỏ hơn 1,0 m. Các giá trị này phải được đáp ứng khi cabin mang bất kỳ mức tải nào, lên đến 100 % mức tải định mức, dịch chuyển khỏi vị trí đứng yên ở tầng dừng. CHÚ DẪN: Hình 20 - Di chuy ể n không định trước của cabin - Di chuy ể n đi lên và đi xuống 5 .6.7.6 Trong quá trình dừng cabin, chi tiết hãm của thiết bị không được đ ể gia tốc hãm của cabin vượt quá: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - các giá trị được chấp nhận đối với các thiết bị dùng để bảo vệ cabin khỏi rơi tự do chiều đi xuống. 5.6.7.7 Di chuyển không định trước của cabin phải được phát hiện bởi một thiết bị an toàn đ iện tuân theo 5.11.2 muộn nhất là khi cabin rời khỏi vùng m ở cửa (5.3.8.1). 5.6.7.8 Thiết bị sẽ vận hành một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 nếu nó hoạt động. CHÚ THÍCH: Thiết bị an toàn điện này có thể chính là thiết bị chuy ể n mạch ở 5.6.7.7. 5.6.7.9 Nếu như thiết bị đ ã được kích hoạt hoặc quá trình tự giám sát phát hiện ra sự cố ở các chi tiết hãm của th iế t bị thì thao tác giải phóng thiết bị về trạng thái ban đầu hoặc thiết lập lại thang máy đ òi hỏi phải có sự can thiệp của một kỹ thuật viên b ả o tr ì có chuyên môn. 5.6.7.10 Thao tác gi ả i phóng thiết bị không cần phải tiếp cận vào cabin hoặc đối trọng hoặc khối lượng cân bằng. 5.6.7.11 Sau khi thiết bị được nhả ra th ì nó phải ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. 5.6.7.12 Nếu thiết bị phải cần thêm nguồn năng lượng bên ngoài để hoạt động thì thang máy sẽ phải dừng và được giữ ở trạng thái dừng nếu không có nguồn năng lượng này. Yêu cầu này không áp dụng đối với lò xo nén có dẫn hướng. 5.6.7.13 Thiết bị bảo vệ cabin chuyển động không định trước với cửa m ở được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.8. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) tên nhà sản xuất thiết bị bảo vệ cabin chuyển động không định trước; b) số hiệu của giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu; c) loại thiết bị bảo vệ cabin chuyển động không định trước. 5.7 Ray dẫn hướng 5.7.1 Dẫn hướng cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng 5.7.1.1 Cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng, mỗi bộ phận phải được dẫn hướng bằng ít nhất hai ray dẫn hướng bằng thép cứng. 5.7.1.2 Các ray dẫn hướng phải được làm từ thép kéo, hoặc bề mặt ma sát của chúng phải được gia công. 5.7.1.3 Ray dẫn hướng đối trọng hoặc khối lượng cân bằng không có bộ hãm an toàn có thể làm bằng thép tấm tạo hình và phải đ ược bảo vệ chống gỉ. 5.7.1.4 Việc lắp đặt các ray dẫn hướng vào giá đỡ và vào tòa nhà phải cho phép hiệu chỉnh, hoặc tự động hoặc bằng thao tác điều chỉnh đơn giản, để bù lại những tác động do cách bố trí bình thường của t ò a nhà hoặc do bê tông co rút. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.7.1.5 Đối với phụ tùng kết nối ray dẫn hướng có chi tiết không phải bằng kim loại thì phải tính đến khả n ă ng hư hỏng của các chi tiết này khi tính toán độ võng cho phép. 5.7.2 Ứng suất và độ võng cho phép 5.7.2.1 Yêu cầu chung 5.7.2.1.1 Các ray dẫn hướng, mối nối và phụ kiện phải chịu được các mức tải và lực tác động lên chúng để đảm bảo thang máy hoạt động an toàn. Các khía cạnh về hoạt động an toàn cho thang máy có liên quan đến ray dẫn hướng là: a) dẫn hướng cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng phải được đảm bảo; b) độ võng phải được giới hạn ở mức sao cho: 1) không xảy ra tình huống cửa được m ở khóa không chủ ý; 2) hoạt động của thiết bị an toàn không bị ảnh hưởng; và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.7.2.1.2 Phải tính đến sự tác động khi kết hợp của độ võng ray dẫn hướng và độ võng các giá đỡ, độ hở của ngàm dẫn hướng và độ thẳng của ray dẫn hướng đ ể đảm bảo thang máy hoạt động an toàn. 5.7.2.2 Các trường hợp tải trọng Phải xem xét các trường hợp tải trọng sau: - vận h à nh bình thường - đang di chuy ể n; - vận hành bình thường - chất tải và dỡ tải; - hoạt động với thiết bị an toàn. CHÚ THÍCH 1: Đối với mỗi trường hợp t ả i trọng thì một t ổ hợp các lực có thể tác động lên các ray d ẫ n hướng (xem 5.7.2.3.1). CHÚ THÍCH 2: Tùy thuộc vào cách lắp đặt các ray dẫn hướng (tựa vào đáy hố hoặc treo) mà cần xem xét trường hợp xấu nhất liên quan đến việc thiết bị an toàn tác động lực lên ray. 5.7.2.3 Các lực tác động lên ray dẫn hướng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) các lực theo phương ngang từ ngàm dẫn hướng tạo ra bởi: 1) trọng lượng của cabin và tải định mức, các phương tiện bù, cáp động,... hoặc trọng lượng của đối trọng/khối lượng cân bằng, c ó tính đến các điểm treo và hệ số tác động động của chúng, và 2) tải trọng gió trong trường hợp thang máy nằm ngoài tòa nhà với giếng thang được bao che một phần. b) lực theo phương đứng từ: 1) lực phanh của bộ hãm an toàn và các thiết bị hãm lắp trên ray dẫn hướng; 2) các phụ kiện lắp trên ray dẫn hướng; 3) trọng lượng ray dẫn hướng, và 4) lực do chuy ể n vị của các kẹp ray; c) mô men xoắn do các phụ kiện tạo ra bao gồm các hệ số tác động động. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.7.2.3.3 Các lực dẫn hướng của đối trọng M c w t hoặc khối lượng cân bằng M b w t được tính toán trong đ ó có tính đến: - điểm tác động của trọng lượng ; - lực treo; và - các lực do sử dụng cáp/xích bù (nếu có), lực căng hoặc không. Đối với đối trọng hoặc khối lượng cân bằng được treo và dẫn hướng ngay tâm, phải xem xét đến trường hợp điểm tác động của tải bị lệch khỏi trọng tâm ít nhất là 5 % theo chiều rộng và 10 % theo chiều sâu trên mặt cắt theo phương ngang của đối trọng hoặc khối lượng c â n bằng. 5.7.2.3.4 Các trường hợp tải trọng trong trường hợp “sử dụng bình thường” và “hoạt động của thiết bị an toàn” thì mức t ả i định mức Q của cabin phải được phân bố đều trên ít nhất ba phần tư diện tích cabin trong ở vị trí bất lợi nh ấ t. Tuy nhiên nếu có các điều kiện phân bố tải khác được áp dụng theo thoả thuận (0.4.2) thì phải có thêm các tính toán dựa trên cơ sở của những điều kiện này, và trong đó có xem xét các trường hợp xấu nhất. Lực phanh của các thiết bị an toàn phải được phân bố đều trên các ray dẫn hướng. CHÚ THÍCH: Các thiết bị an toàn được giả định là hoạt động đồng thời trên các ray dẫn hướng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - đối với cabin; - đối với đối trọng: - đối với khối lượng cân bằng; - F p = n b · F r trong trường hợp ray dẫn hướng được tựa vào đáy hố thang hoặc treo (lắp cố định ở phía trên giếng thang), - trong trường hợp ray dẫn hướng được treo tự do (không có điểm cố định), trong đ ó ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 F r là lực đẩy xuyên của tất cả các kẹp trên mỗi giá đỡ, tính bằng Newton; g n là gia tốc rơi tự do chuẩn, tính bằng mét trên giây (9,81); k 1 là hệ số tác động theo bảng 14 (k 1 = 0 trong trường hợp không có thiết bị an toàn nào tác động lên thanh ray); M g là khối lượng của một ray dẫn hướng, tính bằng kilôgam; n là số lượng ray dẫn hướng; n b là số lượng gi á đỡ cho một thanh ray; P là khối lượng của cabin không tải v à các bộ phận hỗ trợ cho cabin, như cáp động, cáp/xích bù (nếu có),..., tính bằng kilôgam; Q là tải định mức, tính bằng kilôgam; CHÚ THÍCH: F p phụ thuộc vào cách ray dẫn hướng được đỡ, số lượng đi ể m lắp cố định của chúng, số lượng các giá đỡ và thiết kế các kẹp. Đối với các hành trình ngắn thì ảnh hưởng của cách bố trí tòa nhà (không phải làm bằng gỗ) là nhỏ và có thể được hấp thụ bởi đặc tính đàn hồi của các giá đỡ. Trong trường hợp này th ì trong thực tế thường sử dụng kẹp không trượt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.7.2.3.6 Trong quá trình chất t ả i hoặc dỡ tải cabin, một lực theo phương đứng F s trên ngưỡng cửa được giả định là tác động ngay ch í nh giữa ngưỡng cửa của lối vào cabin. Độ lớn của lực tác động lên ngưỡng cửa là: - F S = 0,4 • g n • Q đối với thang máy ch ở người; - F S = 0,6 • g n • Q đối với thang máy ch ở người và hàng; - F S = 0,85 • g n • Q 4) đối với thang máy ch ở người và hàng trong trường hợp thiết bị chất dỡ hàng có khối lượng nặng chưa được tính trong mức tải danh định. Khi tác động lực lên ngưỡng cửa, cabin được xem như không mang tải. Với cabin có nhiều hơn một cửa vào thì lực tác động lên ngưỡng cửa chỉ cần áp dụng cho cửa gặp bất lợi nhất. Khi cabin dừng tại tầng và các ngàm dẫn hướng (bên trên và phía dưới cabin) nằm trong giới hạn 10 % khoảng cách giữa các giá đỡ của ray dẫn hư ớ ng chiều đ ứng, th ì có thể bỏ qua độ cong do lực của ngưỡng cửa. 5.7.2.3.7 Các lực và mô men xoắn trên mỗi ray dẫn hướng do các phụ kiện lắp trên thanh ray tạo ra, M aux , phải được tính đến, trừ bộ khống chế vượt tốc và các thiết bị liên quan, công tắc hoặc thiết bị định vị. Nếu máy dẫn động hoặc thiết bị treo cáp được lắp cố định vào ray dẫn hướng thì phải xem xét các trường hợp có thêm tải như ở Bảng 13. 5.7.2.3.8 Tải trọng gió WL phải được xem xét đ ối với thang máy lắp bên ngoài tòa nhà có giếng thang bao che một phần, và được xác định sau khi thảo luận với bên thiết kế tòa nhà (0.4.2). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các tải trọng và các trư ờ ng hợp tải trọng cần xem xét được th ể hiện trong Bảng 13. Bảng 13 - Tải trọng c ầ n được xem xét trong các trường hợp t ả i trọng khác nhau Các trường hợp t ả i trọng Các tải trọng P Q M cw t /M bwt F s F p ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M aux WL Hoạt động bình thường khi đang di chuyển x x x x a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x x khi ch ấ t và dỡ tải x x x a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x x Hoạt động với thiết bị an toàn x x x x a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x a Xem 5.7.2.3.5. CHÚ THÍCH: Các tải trọng có thể không tác động cùng lúc. 5.7.4 Hệ số tác động 5.7.4.1 Hoạt động của thiết bị an toàn Hệ số tác động k 1 do hoạt động của thiết bị an toàn (xem B ả ng 14) phụ thuộc vào loại thiết bị an toàn. 5.7.4.2 Hoạt động bình thường Trong trường hợp tải trọng “hoạt động bình thường, đang di chuyển” thì tổng khối lượng di chuyển theo phương thẳng đứng của cabin (P + Q) và đối trọng/khối lượng cân bằng (M c wt /M b w t ) sẽ được nhân với hệ số tác động k 2 (xem Bảng 14) để tính đến trường hợp phanh do tác động của thiết bị an toàn điện hoặc do bị mất nguồn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lực do cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng tác động lên ray dẫn hướng sẽ được nhân với hệ số tác động k 3 (xem Bảng 14) để tính đến lực n ẩ y có thể xảy ra của cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng khi cabin, đối trọng/khối lượng cân bằng bị dừng b ở i một thiết bị an toàn. 5.7.4.4 Giá trị của các hệ số tác động Các giá trị của các hệ số tác động được cho trong Bảng 14. B ả ng 14 - Các hệ số tác động Tác động do Hệ số tác động Giá trị Hoạt động của bộ hãm an toàn tức thời, trừ loại hãm bằng con lăn k 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hoạt động của bộ hãm an toàn tức thời, loại hãm bằng con lăn hoặc thiết bị hãm với bộ giảm chấn dạng hấp thụ năng lượng hoặc bộ giảm chấn dạng tiêu tán năng lượng 3 Hoạt động của bộ hãm an toàn loại êm hoặc thiết bị hãm với bộ giảm chấn dạng hấp thụ năng lượng hoặc bộ giảm chấn dạng tiêu tán năng lượng 2 Van ngắt 2 Khi đang di chuyển k 2 1,2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 k 3 (...) a a Giá tr ị được xác định bởi nhà sản xuất theo tình hình lắp đặt thực tế. 5.7.4.5 Các ứng suất cho phép Các ứng suất cho phép được xác định bằng công thức: trong đ ó R m là độ bền kéo tính bằng Ne w ton trên milimét vuông; σ perm là ứng suất cho phép tính bằng Ne w ton trên milimét vuông; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ số an toàn được lấy từ Bảng 15. Bảng 15 - Các hệ số an toàn cho ray dẫn hướng Các trường hợp tải trọng Độ dãn dài (A 5 ) Hệ số an toàn Hoạt động bình thường và chất t ải /dỡ tải A 5 > 12% 2,25 8 % ≤ A 5 ≤ 12 % ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hoạt động của thiết bị an to à n A 5 > 12% 1,8 8 % ≤ A 5 ≤ 12 % 3,0 Các giá trị của độ bền được lấy từ nhà sản xuất. Các vật liệu có độ dãn dài nh ỏ hơn 8 % thì được xem là dễ g ã y (vật liệu giòn) và sẽ không được sử dụng. 5.7.4.6 Độ võng cho phép Với ray hình chữ T và các phụ kiện lắp đặt (giá đỡ, dầm phân chia) thì độ võng tính toán tối đa δ p e rm là: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) δ perm = 10 mm ở cả hai hướng đối với ray dẫn hướng của đối trọng hoặc khối lượng cân bằng mà trên đó không c ó bộ hãm an toàn. Bất kỳ độ võng nào của kết cấu tòa nhà cũng phải được tính đến đ ể xem xét sự dịch chuyển của ray dẫn hướng. Xem 0.4.2 về các việc thỏa thuận và Điều E.2. 5.7.4.7 Tính toán Các ray dẫn hướng được tính toán theo: a) TCVN 6396-50 (EN 81-50), xem 5.10); hoặc b) EN 1993-1-1; hoặc c) phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method - FEM). 5.8 Bộ giảm chấn 5.8.1 Bộ giảm chấn cabin và đối trọng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong trường hợp (các) bộ giảm chấn được lắp vào cabin hoặc đối trọng thì khu vực mà (các) bộ giảm chấn tác động lên sàn hố thang phải được lắp thêm (các) gối nhô lên có chiều cao không thấp hơn 300 mm. Trong trường hợp bộ giảm chấn lắp vào đối trọng có tấm ngăn theo 5.2.5.5.1 cao không quá 50 mm tính từ mặt sàn hố thang thì không cần có g ố i. 5.8.1.2 Ngoài các yêu cầu 5.8.1.1 thì thang máy dẫn động cưỡng bức phải được trang bị các bộ gi ả m ch ấ n ở phía bên trên cabin để hoạt động cho giới hạn trên của hành trình. 5.8.1.3 Đối với thang máy thủy lực, khi (các) bộ gi ả m chấn của một thiết bị hãm được sử dụng để giới hạn hành trình của thang ở phía dưới cùng th ì cũng yêu cầu c ó gối như ở 5.8.1.1 trừ khi các chốt chặn cố định của thiết bị hãm được lắp trên ray dẫn hướng của cabin, và cabin không th ể vượt qua với thiết bị hãm đ ang r ú t vào. 5.8.1.4 Đối với thang m á y thủy lực, khi bộ giảm chấn được nén hoàn toàn thì pít tông không chạm đế của xy lanh. Yêu cầu này không áp dụng cho các thiết bị được dùng để đảm bảo đồng bộ lại xy lanh dạng ống lồng trong đ ó có ít nhất một ống không chạm vào phần giới hạn cơ khí trong hành trình đi xuống của nó. 5.8.1.5 Giảm chấn loại hấp thụ năng lượng, dù có đặc tính tuyến tính hoặc phi tuyến, ch ỉ được dùng đối với thang máy có tốc độ định mức không lớn hơn 1 m/s. 5.8.1.6 Giảm chấn loại tiêu tán năng lượng có thể được dùng cho thang máy với tốc độ bất kỳ. 5.8.1.7 Giảm chấn loại hấp thụ năng lượng c ó đặc tính phi tuyến và giảm chấn loại tiêu tán năng lượng được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.5. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) tên nhà sản xuất bộ giảm chấn; b) số hiệu của giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu; c) loại bộ gi ả m chấn; d) loại và tên của chất lỏng trong trường hợp thang máy thủy lực. 5.8.2 Hành trình của bộ giảm chấn cabin và đối trọng 5.8.2.1 Bộ giảm chấn loại hấp thụ năng lượng 5.8.2.1.1 Bộ giảm chấn với đặc t í nh tuyến tính 5.8.2.1.1.1 Hành trình toàn bộ của giảm chấn (tính bằng mét) ít nhất phải bằng hai l ầ n quãng đường hãm với tác động của trọng lực, tương ứng vớ i 115 % tốc độ định mức, (0,135 v 2 ) 5) . Tuy nhiên hành trình này không được nhỏ hơn 65 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.8.2.1.2 Bộ giảm ch ấ n với đặc tính phi tuyến 5.8.2.1.2.1 Bộ giảm chấn loại hấp thụ năng lượng có đặc tính phi tuyến phải đáp ứng các yêu cầu sau khi cabin với tải định mức hoặc đối trọng chạm vào bộ giảm ch ấ n, trong trường hợp rơi tự do với tốc độ bằng 115 % tốc độ định mức: a) gia tốc hãm theo TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.5.3.2.6.1 a) không được lớn hơn 1 g n ; b) gia tốc h ãm l ớ n hơn 2,5 g n không kéo dài quá 0,04 s ; c) tốc độ bật tr ở lại của cabin hoặc đối trọng không được vượt quá 1 m/s; d) sau quá trình vận hành thì không c ó biến dạng dư; e) gia tốc hãm ở mức đ ỉ nh tối đa không được vượt quá 6 g n . 5.8.2.1.2.2 Thuật ngữ “nén hoàn toàn" đề cập ở Bảng 2 có nghĩa là bộ giảm ch ấ n được nén với tỷ lệ 90 % so với độ cao của nó, không tính đến các chi tiết kết nối của bộ gi ả m chấn, vốn là những chi tiết có thể giới hạn mức độ nén ở giá trị thấp hơn. 5.8.2.2 Bộ giảm chấn loại tiêu tán năng lượng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.8.2.2.2 Khi quá trình giảm tốc của thang m á y ở cuối hành trình của m ì nh được giám sát theo 5.12.1.3 đối với tốc độ định mức lớn hơn 2,50 m/s thì có thể sử dụng tốc độ của cabin (hoặc đối trọng) cho thời điểm tiếp xúc với bộ giảm chấn khi tính toán hành trình của bộ gi ả m ch ấ n như ở 5.8.2.2.1, thay vì giá trị bằng 115 % tốc độ danh định. Tuy nhi ê n hành trình của bộ giảm chấn không được nh ỏ hơn 0,42 m. 5.8.2.2.3 Các bộ gi ả m ch ấ n loại tiêu tán năng lượng phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) khi cabin với t ả i định mức chạm vào bộ giảm chấn, trong trường hợp rơi tự do với tốc độ bằng 115 % tốc độ danh định hoặc tốc độ thấp hơn so với 5.8.2.2.2, thì gia tốc hãm trung bình không được lớn hơn 1 g n ; b) gia tốc hãm lớn hơn 2,5 g n không kéo dài quá 0,04 s; c) sau quá trình vận hành thì không có biến dạng dư. 5.8.2.2.4 Thang máy sẽ vận hành bình thường khi bộ giảm chấn đã phục hồi về vị tr í vươn dài sau mỗi lần hoạt động. Quá trình này được kiểm tra thông qua một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. 5.8.2.2.5 N ế u là thang máy thủy lực thì bộ giảm chấn phải có cấu tạo sao cho dễ dàng kiểm tra mứ c chất lỏng. 5.9 Máy dẫn động và các thiết bị kết hợp 5.9.1 Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.1.2 Các bộ phận quay của hệ thống máy phải được che chắn hiệu quả, cụ thể là: a) các then và bu lông trên các trục; b) các dải băng, xích, dây đai; c) các bánh răng, đĩa xích và puli; d) các trục quay nhô ra của động cơ. Các trường hợp ngoại lệ là các puli máy kéo được bảo vệ theo 5.5.7, các vô l ă ng quay bằng tay, tang/đĩa phanh và bất kỳ các bộ phận tròn, nhẵn tương tự nào. Những bộ phận loại này phải được sơn màu vàng, ít nhất là trên một phần của chúng. 5.9.2 Máy dẫn động cho thang máy dẫn động ma sát và thang máy dẫn động cưỡng bứ c 5.9.2.1 Yêu cầu chung 5.9.2.1.1 Cho phép dùng hai kiểu dẫn động sau đây: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) dẫn động cưỡng bức, tức là: 1) dùng tang cuốn cáp và cáp; hoặc 2) dùng xích và dĩa xích. Tốc độ định mức không được lớn hơn 0,63 m/s. Không sử dụng đối trọng. Cho phép sử dụng khối lượng cân bằng. Việc tính toán các yếu tố dẫn động phải tính đến khả năng đối trọng hoặc cabin tỳ lên bộ giảm chấn của chúng. 5.9.2.1.2 Có th ể dùng các dây đai để ghép nối giữa (các) động cơ và các bộ phận mà phanh cơ điện (5.9.2.2.1.2) sẽ hoạt động trên đ ó ; trong trường hợp này phải dùng ít nhất hai dây đai. 5.9.2.2 Hệ thống phanh 5.9.2.2.1 Yêu cầu chung 5.9.2.2.1.1 Thang máy phải được trang bị hệ thống phanh hoạt động tự động trong trường hợp mất: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) nguồn cho các mạch điều khiển. 5.9.2.2.1.2 Hệ thống phanh phải có một phanh cơ điện (loại ma sát), nhưng ngoài ra cũng có thể có các phương tiện phanh khác (chẳng hạn phanh điện). 5.9.2.2.2 Phanh cơ điện 5.9.2.2.2.1 Phanh này phải có đủ khả năng độc lập dừng được máy khi cabin mang tải cao hơn 25 % tải định mức chuyển động theo chiều đi xuống với tốc độ định mức. Khi đ ó , gia t ố c h ã m trung bình của cabin không được cao hơn giá trị gia tốc phát sinh do hoạt động của bộ hãm an toàn hoặc của quá trình dừng trên bộ g iảm chấn. Tất cả các bộ phận cơ khí tham gia trong quá trình tạo lực phanh ép l ê n tang phanh hoặc đĩa phanh đều phải lắp hai bộ độc lập nhau, để đề phòng trường hợp nếu một phanh không hoạt động do một chi tiết nào đó bị hỏng, thì vẫn còn có một lực phanh tác động đủ lớn để làm giảm tốc, dừng và giữ lại phòng mang tải định mức đang đi xuống với tốc độ định mức và đi lên với cabin không mang tải. C ầ n đẩy của ống sôlênôit được xem là một bộ phận cơ khí, trong khi cuộn cảm trong ống sôlênôit thì không. 5.9.2.2.2.2 Các bộ phận mà phanh sẽ hoạt động trên đó phải được nối kết với puli máy dẫn động hoặc tang cuốn một cách trực tiếp hoặc thông qua phương tiện cơ khí cưỡng bức. 5.9.2.2.2.3 Để giữ phanh m ở đòi h ỏ i phải có một dòng điện liên tục, trừ khi được cho phép ở 5.9.2.2.2.7. Phải đáp ứng các yêu cầu sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1) hai thiết bị cơ điện độc lập theo 5.10.3.1, có th ể cần hoặc không cần tích hợp vào các thiết bị trên, sẽ l à m ngắt dòng điện cung cấp cho máy dẫn động thang máy; Nếu trong khi thang máy đứng yên, một trong các thiết bị cơ điện không m ở mạch của phanh thì cabin phải được ngăn không cho di chuyển thêm. Nếu chức năng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết quả tương tự; 2) mạch điện đáp ứng theo yêu cầu ở 5.11.2.3. Thiết bị này được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.6; b) khi động cơ của thang máy làm việc theo chế độ như một máy phát thì dòng điện phát ra không được phép đưa vào cung cấp cho thiết bị điều khiển phanh. c) thao tác phanh phải được diễn ra mà không có độ trễ ngay sau khi mở mạch nhả phanh. CHÚ THÍCH: Linh kiện điện tác động thụ động dễ làm giảm khả năng phát ra tia lửa (ví dụ điốt, tụ điện hay điện trở phi tuyến) không được xem là thiết bị tạo ra độ trễ. d) khi thiết bị bảo vệ quá tải và/hoặc bảo vệ quá dòng cho phanh cơ điện hoạt động thì n ó phải đồng thời kích hoạt quá trình ngắt dòng điện cung cấp cho máy dẫn động. e) phanh sẽ không được cấp dòng cho đến khi động cơ được cấp nguồn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.2.2.2.5 Không cho phép dùng phanh đai. 5.9.2.2.2.6 Lót phanh phải bằng vật liệu không cháy. 5.9.2.2.2.7 Phanh của máy phải có khả năng nhả ra được thông qua thao tác liên tục bằng tay. Hoạt động này có th ể bằng cơ khí (ví dụ tay cần) hoặc được cấp điện thông qua một bộ nguồn kh ẩ n cấp có khả năng tự sạc lại. Bộ nguồn khẩn cấp phải đủ đ ể di chuyển cabin về tầng dừng, trong đó có tính đến lượng năng lượng tiêu thụ bởi các thiết bị nối với bộ nguồn này và thời gian đáp ứng trong các tình huống khẩn cấp. Việc thất bại trong hoạt động nhả phanh bằng tay không được làm cho chức n ă ng phanh gặp tr ở ngại. Mỗi bộ phanh phải có thể được thử nghiệm một cách độc lập từ bên ngoài giếng thang. 5.9.2.2.2.8 Các bảng thông tin sử dụng hoặc bảng cảnh báo tương ứng, nhất là cho bộ giảm chấn hành trình ngắn, phải được lắp c ố định trên hoặc gần phương tiện dùng để vận hành phanh máy dẫn động bằng tay. 5.9.2.2.2.9 Với phanh được nhả thủ công và cabin mang tải trong mức ( q - 0,1) Q và ( q + 0,1) Q , trong đó q l à hệ số cân bằng thể hiện độ cân bằng của đối trọn g đối với t ả i định mức, và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 phải có khả năng di chuyển cabin đến tầng kế cận bằng một trong các cách sau: a) theo cách d i chuyển tự nhiên do tác động của trọng lực; b) bằng thao tác thủ công, bao gồm: 1) phương tiện cơ khí có tại công trình, hoặc 2) phương tiện hoạt động b ằ ng điện, được cấp nguồn độc lập so với nguồn chính, có tại tòa nhà. 5.9.2.3 Hoạt động khẩn cấp 5.9.2.3.1 Nếu cần phải c ó một phương tiện cho hoạt động khẩn cấp (xem 5.9.2.2.2.9 b) thì phương tiện phải thuộc một trong các loại sau: a) phương tiện cơ kh í trong đó lực thủ công để đưa cabin về tầng không được quá 150 N, và phải tuân theo các yêu cầu sau: 1) nếu phương tiện để di chuyển cabin có th ể được dẫn động bởi chuyển động của thang máy thì đó phải là bánh xe nhẵn, không có nan hoa; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3) nếu phương tiện có th ể tháo rời được hoặc có thể ngắt khỏi máy kéo thì một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 sẽ vận hành, chậm nhất là lúc phương tiện bắt đầu ghép nối với máy kéo; b) một phương tiện hoạt động bằng điện đáp ứng các yêu cầu sau: 1) bộ cấp nguồn phải có đủ khả năng di chuyển cab i n mang bất k ỳ mức tải nào về tầng lân cận trong vòn g 1 h sau khi bị hỏng; 2) tốc độ không đ ược lớn hơn 0,30 m/s. 5 .9.2.3.2 Phải dễ dàng kiểm tra xem cabin có nằ m trong vùng m ở kh ó a không. Xem thêm 5.2.6. 6 .2 c). 5 .9.2.3.3 Nếu lực thủ công để dịch chuyển cabin với t ả i định mức theo hướng đi lên lớn hơn 400 N, hoặc nếu không được trang bị phương tiện cơ khí như ở 5.9.2.3.1 a) thì phải trang bị một phương tiện khẩn c ấ p vận hành bằng điện theo 5.12.1.6. 5.9.2.3.4 Phương tiện cho hoạt động khẩn cấp phải nằm ở: - hoặc trong buồng máy (5.2.6.3); - hoặc trong tủ máy (5.2.6.5.1); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.2.3.5 Nếu có một vô lăng quay bằng tay được trang bị cho hoạt động khẩn cấp thì hướng di chuy ể n c ủ a cabin phải được chỉ rõ trên máy, và nằm kế vô lăng quay tay đó. N ế u vô lăng kh ô ng th ể tháo lắp được thì chỉ dẫn có thể nằm trên chính vô lăng này. 5.9.2.4 Tốc độ Tốc độ cabin, mang nửa tải, theo chiều đi lên và đi xuống, với nửa hành trình, ngoại trừ các giai đoạn tăng tốc và giám đốc, không được vượt quá 5 % của tốc độ định mức, khi nguồn đang hoạt động với tần số định mức, và điện áp động cơ bằng với điện áp định mức của thiết bị 6) . Dung sai này cũng áp dụng cho tốc độ trong trường hợp: a) chỉnh tầng (5.12.1.4 c); b) ch ỉ nh lại tầng (5.12.1.4 d); c) hoạt động kiểm tra (5.12.1.5.2.1 e) và 5.12.1.5.2.1 f); d) hoạt động khẩn cấp bằng điện (5.12.1.6.1 f). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.2.5.1 Yêu cầu chung Quá trình làm dừng nguồn có thể làm quay động cơ, thông qua tác động của thiết bị an toàn điện theo 5.11.2.4 phải được điều khiển chi tiết như bên dưới. 5.9.2.5.2 Động cơ được cấp nguồn trực tiếp bằng dòng xoay chiều hoặc một chiều thông qua công tắc tơ Nguồn điện cung cấp phải được ngắt bằng hai công tắc tơ độc lập nhau, trong đó các tiếp đi ể m của chúng phải lắp nối tiếp trên mạch cấp nguồn. Nếu trong lúc thang dừng m à một trong các công tắc tơ không m ở công tắc bộ nguồn, thì thang sẽ không th ể chuyển động tiếp cho đến khi đổi chiều chuyển động của cabin. Nếu chức năng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết quả tương tự. 5.9.2.5.3 D ẫ n động bằng hệ thống "Ward - Leonard” 5.9.2.5.3.1 Kích thích máy phát điện bằng phương pháp cổ điển. Hai công tắc tơ độc lập phải ngắt điện theo một trong các phương án sau đây: a) ngắt mạch động cơ máy phát; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) một cái ngắt mạch, cái kia ngắt qu á trình kích thích của máy phát. Nếu trong lúc thang dừng mà một trong các công tắc tơ không m ở công tắc bộ nguồn, thì thang sẽ không thể chuyển động tiếp cho đến khi đ ổ i chiều chuyển động của cabin. Nếu chức năng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết quả tương tự. Trong trường hợp b) và c) phải có biện pháp phòng ngừa động cơ quay do có th ể còn từ trường dư trong máy phát (ví dụ do dòng điện tự cảm). 5.9.2.5.3.2 Kích thích máy phát điện bằng các ph ầ n tử tĩnh Dùng một trong các phương pháp sau đây: a) những phương pháp giống như quy định 5.9.2.5.3.1; b) một hệ thống bao gồm: 1) một công tắc tơ ngắt kích thích của máy phát hoặc mạch động cơ máy phát; 2) một thiết bị điều khiển ngắt dòng năng lượng trong các phần t ử tĩnh; và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu trong thời gian dừng bình thường, việc ngắt bằng các phần tử thông thủy hiệu quả, thì thiết bị giám sát sẽ làm công tắc tơ nhả ra, và bất kỳ chuyển động tiếp theo nào của thang máy cũng không thể thực hiện được. Phải có biện pháp hữu hiệu phòng ngừa động cơ quay do có th ể còn từ trường dư trong máy phát (ví dụ do dòng điện tự cảm). 5.9.2.5.4 Động cơ điện xoay chiều hoặc một chiều được cung cấp và điều khiển bằng các phần tử tĩnh Dùng một trong các phương pháp sau đây: a) hai công tắc tơ độc lập ngắt dòng điện vào động cơ. Nếu trong lúc thang dừng mà một trong các công tắc tơ không mở công tắc bộ nguồn, th ì thang sẽ không thể chuyển động tiếp cho đến khi đ ổ i chiều chuyển động của cabin. Nếu chức năng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết qu ả tươn g tự. b) một hệ t h ố ng gồm: 1) một công tắc tơ ngắt dòng điện ở các cực. Cuộn dây của công tắc tơ phải nhả, ít nhất là trước mỗi lần thay đổi chiều chuyển động. Nếu công tắc tơ không nhả thì bất kỳ chuyển động tiếp theo nào của thang cũng không th ể thực hiện được. Nếu chức n ă ng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết quả tương tự; và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3) một thiết bị giám sát để kiểm tra việc ngăn dòng năng lượng mỗi lần thang dừng. Nếu trong thời gian dừng bình thường, việc ngắt bằng các phần tử thông thủy hiệu quả, thì thiết bị giám sát sẽ làm công tắc tơ nh ả ra, và bất kỳ chuyển động tiếp theo nào của thang máy cũng không thể thực hiện được. c) mạch điện đáp ứng theo 5.11.2.3. thiết bị này được xem l à thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.6; d) một hệ thống dẫn động có tốc độ thay đổi được hoạt động bằng nguồn điện với mô men h ã m (STO) theo EN 61800-5-2:2007, 4.2.2.2 đáp ứng các yêu cầu SIL3, với độ dung sai lỗi phần cứng tối thi ể u là 1. 5.9.2.6 Thiết bị điều khiển và các thiết bị giám sát Các thiết bị điều khiển theo 5.9.2. 5 .3.2 b) 2) hoặc 5.9.2.5.4 b) 2), và các thi ế t bị giám sát theo 5.9.2.5.3.2 b) 3) hoặc 5.9.2.5.4 b) 3) không cần phải là các mạch an toàn theo 5.11.2 . 3. Các thiết bị này chỉ được sử dụng khi các yêu cầu 5.11.1 được đáp ứng để có thể so sánh được với các thiết bị 5.9.2.5.4 a). 5.9.2.7 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) khi đã bắt đầu khởi động mà máy không quay; b) cabin/đối trọng bị dừng khi đang đi xuống do một vật cản làm cáp bị trượt trên puli máy dẫn động. 5.9.2.7.2 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ phải hoạt động trong khoảng thời gian không vượt quá giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị sau: a) 45 s; b) thời gian để di chuy ể n trọn vẹn hành trình trong hoạt động b ì nh thường, cộng với 10 s, nhưng giá trị tối thiểu là 20 s nếu thời gian toàn hành trình nhỏ hơn 10 s. 5.9.2.7.3 Phải có sự can thiệp của một kỹ thuật viên bảo trì có chuyên môn để đưa thang máy hoạt động bình thường tr ở lại. Khi có nguồn trở lại sau khi bị ngắt nguồn thì việc duy trì máy kéo ở trạng thái dừng không còn cần thiết. 5.9.2.7.4 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ không được làm ảnh hưởng đến sự vận hành của cabin khi có hoạt động kiểm tra hoặc hoạt động khẩn cấp sử dụng điện. 5.9.3 Máy dẫn động cho thang thủy lực 5.9.3.1 Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) tác động trực tiếp: b) tác động gián tiếp. 5.9.3.1.2 Trong trường hợp sử dụng nhiều xy lanh-pít tông thì tất cả các kích phải được kết n ố i thủy lực song song để tất cả cùng nâng với cùng mức áp suất. Kết cấu của cabin, khung treo cabin, ray dẫn hướng và ngàm dẫn hướng/con lăn dẫn hướng cabin sẽ giữ cho sàn cabin được định hướng và đồng bộ với chuyển động của pít tông, trong bất kỳ điều kiện tải có thể áp dụng nào đề cập ở 5 .7.2.2. CHÚ THÍCH: Để cân bằng áp suất trong xy lanh thì ống nối từ đường ống phân phối đến mỗi xi lanh-pít tông phải có độ dài xấp x ỉ và c ó đặc tính giống nhau, ví dụ số lượng và kiểu uốn cong trên đ ường ống. 5.9.3.1.3 Trọng lượng của khối lượng cân bằng, nếu có, phải được tính toán để sao cho trong trường hợp bộ hãm treo bị đứt gãy (cabin/khối lượng cân bằng), thì áp suất trong hệ thống thủy lực không vượt quá hai lần áp suất đầy tải. Trong trường hợp có nhiều khối lượng cân bằng, nếu chỉ có một bộ hãm treo bị đứt gãy thì cũng phải được tính đến khi thực hiện tính toán. 5.9.3.2 Xi lanh-pít tông 5.9.3.2.1 Tính toán xy lanh và pít tông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phải thỏa các yêu cầu sau: a) xy lanh và pit tông phải được thiết kế sao cho dưới tác dụng của các lực do áp suất bằng 2,3 lần áp su ấ t khi đầy tải tạo ra thì hệ số an toàn phải đảm bảo đạt ít nhất 1,7 so với ứng suất thử R P0,2 ; b) để tính toán 7) các chi tiết của kích dạng ống lồng có phương tiện đồng bộ thủy lực thì áp suất khi đầy tải phải được thay bằng áp suất lớn nh ấ t xuất hiện trong một chi tiết do phương tiện đồng bộ thủy lực tạo ra; c) trong tính toán chiều dày, phải cộng thêm vào một giá trị 1,0 mm đối với các thành x y lanh và đế xy lanh, và 0,5 mm đối với các thành của các pít tông rỗng của các kích đơn và kích dạng ống lồng; Kích thước và dung sai của các ống sử dụng cho việc chế tạo kích phải tuân theo EN 10305; d) việc tính toán phải tiến h à nh theo TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.13. 5.9.3.2.1.2 Tính toán độ uốn dọc Kích chịu tác dụng của tải trọng nén phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) kích phải được thiết kế sao cho khi ở vị trí vươn dài ra hoàn toàn và chịu tác dụng của các lực được tạo ra bởi áp suất bằng 1,4 lần áp suất khi đầy tải thì hệ số an toàn về uốn dọc phải đảm bảo đạt ít nhất là hai; b) việc tính toán được tiến hành theo TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.13; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.2.1.3 Tính toán ứng suất kéo Xi lanh-pít tông chịu tác dụng của tải trọng kéo phải được thiết kế sao cho dưới tác dụng của các lực được tạo ra bởi áp su ấ t bằng 1,4 lần áp suất khi đầy tải thì hệ số an toàn phải đảm bảo đạt ít nhất là hai so với ứng suất thử R P 0, 2 . 5.9.3.2.2 Kết nối cabin/píttông (xy lanh) 5.9.3.2.2.1 Trong trường hợp thang máy tác động trực tiếp thì giữa cabin và pít tông (xy lanh) phải được kết nối mềm. 5.9.3.2.2.2 Kết nối giữa cabin và pit tông (xy lanh) phải c ó kết cấu sao cho đỡ được khối lượng của p í t tông (xy lanh) và các lực động bổ sung. Các phương tiện nối ph ả i được kẹp chắc ch ắ n. 5.9.3.2.2.3 Trong trường hợp pít tông được chế tạo gồm nhiều đoạn thì mối nối giữa các đoạn phải có kết cấu sao cho đỡ được khối lượng của các đoạn pít tông được treo và các lực động bổ sung. 5.9.3.2.2.4 Trong trường hợp thang máy tác động gián tiếp thì đầu của pít tông (xy lanh) phải được dẫn hướng. Yêu cầu này không áp dụng cho các xi lanh-pít tông kéo với đi ề u kiện là thiết bị kéo ngăn ngừa được các lực gây uốn trên pít tông. 5.9.3.2.2.5 Trong trường hợp thang máy tác động gián tiếp thì các bộ phận của hệ thống dẫn hướng đầu pít tông không được nằm trong hình chiếu thẳng đứng của nóc cabin. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.2.3.1 Phải có phương tiện để dừng pít tông có giảm chấn ở một vị trí sao cho có thể thoả mãn các yêu cầu ở 5.2.5.7.1 và 5.2.5.7.2. 5.9.3.2.3.2 Giới hạn hành trình của pít tông phải được thực hiện: a) bằng một chốt chặn đàn hồi, hoặc b) bằng tác động do việc đóng nguồn thủy lực đến xi lanh-pít tông thông qua một phương tiện kết nối cơ khí giữa xi lanh-pít tông và một van thủy lực: việc kết nối này bị đứt hay bị k é o căng không làm cho gia tốc hãm của cabin vượt giá trị được mô tả ở 5.9.3.2.4.2. 5.9.3.2.4 Chốt chặn đàn hồi 5.9.3.2.4.1 Chốt chặn này phải: a) là một phần gắn liền của xy lanh-pít tông; hoặc b) gồm có một hoặc nhiều bộ phận ở bên ngoài xi lanh- pít tông được bố trí ở bên ngoài hình chiếu của cabin, có hợp lực tác dụng lên chúng nằm trên đường tâm của xi lanh-pít tông. 5.9.3.2.4.2 Việc thiết kế chốt chặn phải bảo đảm sao cho gia tốc hãm trung bình của cabin không vượt quá 1 g n và trong trường hợp thang máy tác động gián tiếp thì gia tốc hãm này không làm chùng cáp hoặc xích treo. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong trường hợp 5 .9.3.2.3.2 b), chốt chặn này phải được định vị sao cho phải thỏa mãn các yêu cầu ở 5.2.5.7.1 và 5.2.5.7 . 2. 5.9.3.2.5 Phương tiện bảo vệ 5.9.3.2.5.1 Nếu một xy lanh-pít tông vươn dài xuống nền đất thì nó phải được lắp đ ặt trong ống bảo vệ được niêm phong ở đầu dưới cùng. Nếu kích vươn dài vào các không gian khác thì nó phải được bảo vệ thích hợp. 5.9.3.2.5.2 Chất lỏng rò rỉ từ các đầu xy lanh hay bỏ đi phải được thu gom. 5.9.3.2.5.3 Xy lanh-pít tông phải được trang bị cơ cấu thông hơi. 5.9.3.2.6 Xy lanh-pít tông dạng ống lồng C ầ n áp dụng bổ sung các yêu cầu sau: 5 .9.3.2.6.1 Phải trang bị các chốt chặn giữa các đoạn nối tiếp nhau để ngăn không cho pít tông tuột khỏi các xy lanh của chúng. 5.9.3.2.6.2 Trong trường hợp xy lanh-pít tông nằm bên dưới cabin đối với thang máy tác động trực tiếp, khi cabin tì lên bộ giảm chấn được nén hoàn toàn thì khoảng cách: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) giữa khung dẫn hướng cao nhất và các phần thấp nh ấ t của cabin trong khoảng cách 0,30 m theo chiều ngang tính từ hình chiếu đứng của khung dẫn hướng (các bộ phận đề cập ở 5.2.5.8.2 b) được loại trừ) phải ít nh ấ t là 0,30 m. CHÚ THÍCH: Xem thêm 5.2.5.8.2 d ) 5.9.3.2.6.3 Chiều dài bệ tiếp xúc của mỗi đoạn xi lanh-pít tông dạng ống lồn g không có dẫn hướng ngoài, không được nhỏ hơn hai l ầ n đường xi l anh-pít tôn g của pít tông tương ứng. 5.9.3.2.6.4 Các kích này phải được trang b ị phương tiện đồng bộ bằng thủy lực hoặc cơ khí. 5.9.3.2.6.5 Trong trường hợp xy lanh-pít tông có phương tiện đồng bộ bằng thủy lực thì phải trang bị một thiết bị điện để ngăn ngừa quá trình khởi động cho hành trình bình thường khi áp suất vượt quá 20 % so với áp suất đầy tải. 5.9.3.2.6.6 Khi sử dụng cáp hoặc xích như phương tiện đồng bộ th ì cần áp dụng các yêu cầu sau: a) phải có ít nhất là hai cáp hoặc xích độc lập; b) áp dụng các yêu cầu ở 5.5.7.1; c) hệ số an toàn phải ít nhất bằng: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2) 10 đối với xích; Hệ số an toàn là tỷ số giữa lực kéo đứt tối thiểu của cáp (hoặc xích), tính bằng Newton, và lực căng tối đa trên cáp (hoặc xích); Để tính toán lực căng tối đa thì cần tính đến các yếu tố sau: - lực sinh ra từ áp lực khi đ ầy tải; - số lượng sợi cáp (hoặc xích). Phải trang bị một thiết bị để ngăn ngừa cabin khi chuyển động theo chiều xuống vượt tốc quá 0,3 m/s so với tốc độ định mức đi xuống v d trong trường hợp phương tiện đồng bộ bị hỏng. 5.9.3.3 Đường ống 5.9.3.3.1 Yêu cầu chung 5.9.3.3.1.1 Đường ống và các phụ tùng (mối nối, các van,...) là các bộ phận chịu áp suất cũng như các thành phần khác của hệ thống thủy lực phải: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) được thiết kế và lắp đặt sao cho tránh được các ứng suất bất thường phát sinh do siết chặt, xoắn hoặc dao động; c) được bảo vệ tránh hư hỏng, đặc biệt là các hư hỏng cơ khí. 5.9.3.3.1.2 Các ống và phụ tùng nối ống phải được lắp phù hợp và có thể tiếp cận được để kiểm tra. Nếu ống (mềm hoặc cứng) đi xuyên qua tường hoặc sàn thì chúng phải được lắp trong ống bảo vệ với kích thước thích hợp, đ ể có thể tháo ra được trong trường hợp cần kiểm tra. Không được nối ống tại các vị trí nằm trong ống bảo vệ n à y. CHÚ THÍCH: Có thể yêu cầu ký hiệu và bảo vệ chống hỏa hoạn đ ối với hệ thống ống d ẫ n thủy lực dẫn xuyên qua tòa nhà. 5 .9.3.3.2 Ố ng cứng 5.9.3.3.2.1 Các ống cứng và phụ tùng nằm giữa xy lanh và van một chiều hoặc các van điều khiển đi xuống phải được thiết kế sao cho dưới tác dụng của các lực được tạo ra bởi áp suất bằng 2,3 lần áp suất khi đầy tải phải đảm bảo đạt được hệ số an toàn ít nhất là bằng 1,7 ứng với ứng suất thử R P 0, 2 . Các tính toán phải tiến hành theo TCVN 6396-50 ( EN 81-50), 5.13.1.1). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong tính toán chiều dày, phải cộng thêm vào một giá trị 1,0 mm đối với kết nối giữa xy lanh và van ngắt, nếu có, và 0,5 mm cho các ống cứng khác. 5.9.3.3.2.2 Khi sử dụng xi lanh-pít tông dạng ống lồng có nhiều hơn 2 tầng và phương tiện đồng bộ bằng thủy lực, thì khi tính toán ống và phụ tùng nằm giữa van ngắt và van một chiều hoặc các van điều khiển đi xuống phải tính thêm hệ số an toàn bổ sun g 1,3. Các ống và phụ tùng, nếu có, giữa xy lanh và van ngắt phải được tính toán trên cùng một cơ sở áp suất như đối với xy lanh. 5.9.3.3.3 Ống mềm 5.9.3.3.3.1 Ống mềm giữa xy lanh và van một chiều hoặc van điều khiển đi xuống phải được lựa chọn với một hệ số an toàn ít nhất là bằng 8 ứng với áp suất khi đầy tải và áp suất phát nổ. 5.9.3.3.3.2 Ố ng mềm và các khớp nối ống mềm giữa xy lanh và van một chiều hoặc van điều khiển đi xuống phải chịu được một áp suất bằng năm lần áp suất khi đầy t ả i mà không bị hư hỏng. Phép thử này do nhà sản xuất cụm ống mềm thực hiện. 5.9.3.3.3.3 Ố ng mềm phải được ghi nhãn không thể tẩy xóa được với thông tin sau: a) tên của nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu; b) áp suất thử; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.3.3.4 Ống mềm phải được lắp với bán kính uốn cong không nhỏ hơn bán kính uốn do nhà sản xuất ống chỉ định. 5.9.3.4 Dừng máy và kiểm soát trạng thái d ừ ng máy 5.9.3.4.1 Yêu cầu chung Việc dừng máy do sự tác động của thiết bị điện an toàn phù h ợ p với 5.11.2.4 phải được đi ề u khiển như mô tả chi tiết bên dưới. 5.9.3.4.2 Di chuyển đi lên Đối với di chuyển đi lên: a) phải ngắt dòng điện cung cấp cho đ ộn g cơ điện b ằ ng ít nh ấ t là hai công tắc tơ độc lập, các công t ắ c nguồn của chúng được mắc nối tiếp trong mạch cung cấp điện cho động cơ; hoặc b) phải ngắt dòng điện cung cấp cho động cơ điện bằng một công tắc tơ và ngắt nguồn cung cấp các van mạch rẽ (theo 5.9.3.5.4.2) b ằ ng ít nhất là hai thiết bị điện cơ độc lập được mắc nối tiếp trong mạch cung cấp điện cho các van này. Trong trường hợp này thiết bị giám sát nhiệt độ của động cơ và/hoặc dầu (5.9.3.11, 5.10.4.3, 5.10.4.4) cần phải tác động lên một thiết bị chuyển mạch khác với công tắc tơ này nhằm làm dừng động cơ, hoặc; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) động cơ điện phải được dừng bởi một hệ thống dẫn động có tốc độ thay đổi được hoạt động bằng nguồn điện với tính năng an toàn m ô men hãm (STO) theo EN 61800-5-2:2007, 4.2.2.2 đáp ứng các yêu cầu SIL3, với độ dung sai lỗi phần cứng tối thiểu là 1. 5.9.3.4.3 Di chuyển đi xuống Đối với di chuyển đi xuống phải ngắt nguồn cung cấp cho các van điều khiển đi xuống bằng một trong các phương tiện sau: a) bằng ít nhất là hai thiết bị điện cơ độc lập theo 5.10.3.1, được mắc nối tiếp; hoặc b) trực tiếp bằng một thiết bị an toàn đ iện, miễn là thiết bị này phù hợp về điện áp, hoặc c) mạch điện đáp ứng theo 5.11.2.3. Thiết bị này được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.6. 5.9.3.4.4 Kiểm tra trạng thái dừng Nếu trong lúc thang dừng mà một trong các công tắc tơ (5.9.3.4.2 a) hoặc 5.9.3 . 4.2 b) không mở công tắc bộ nguồn, th ì thang sẽ không thể khởi động cho đến khi đổi chiều di chuyển của cabin. Nếu chức năng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết quả tương tự. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.5.1 Van ngắt 5.9.3.5.1.1 Phải trang bị một van ngắt. Van này có thể được lắp trên mạch kết nối các x y lanh với van một chiều và các van điều khiển đi xuống. 5.9.3.5.1.2 Van phải nằm gần các van khác trên máy thang máy. 5.9.3.5.2 Van một chiều 5.9.3.5.2.1 Phải trang bị một van một chiều. Van này phải được lắp trên mạch nằm giữa m á y bơm và van đóng. 5.9.3.5.2.2 Van một chiều phải có khả năng giữ được cabin với tải định mức tại bất kỳ vị trí nào khi áp suất cung c ấ p giảm xuống dưới mức áp suất hoạt động tối thiểu. 5.9.3.5.2.3 Việc đóng van một chiều sẽ do sự tác động của áp suất thủy lực từ k í ch và do ít nh ấ t một lò xo nén có dẫn hướng và/hoặc do trọng lực. 5 .9.3.5.3 Van giảm áp 5.9.3.5.3.1 Phải trang bị một van giảm áp. Van này phải được nối với mạch nằm giữa các máy bơm và van một chiều và không thể đi vòng qua van này mà không có các máy bơm tay. Chất lỏng thủy lực phải được đưa về thùng chứa. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.5.3.3 Nếu cần thiết, do t ổ n thất bên trong lớn (tổn th ấ t áp su ấ t, ma sát), thì van giảm áp có thể được chỉnh đạt đến một giá trị lớn hơn nhưng không vượt quá 170 % áp suất khi đầy tải. Trong trường hợp này, để tính toán thiết bị thủy lực (bao gồm cả kích) thì một mức áp suất khi đầy tải quy ước bằng: Thiết lập của mức áp suất được chọn 1,4 sẽ được sử dụng. Trong tính toán uốn dọc phải thay thế hệ số quá áp 1,4 bằng một hệ số tương ứng với áp suất thiết lập tăng lên của van giảm áp. 5.9.3.5.4 Van điều khiển 5.9.3.5.4.1 Van điều khiển đi xuống Van điều khiển đ i xuống phải đ ược giữ ở vị trí m ở bằng điện. Việc đóng kín van phải được thực hiện bằng áp suất thủy lực từ kích và bằng ít nhất là một lò xo nén có dẫn hướng cho mỗi van. 5.9.3.5.4.2 Van điều khiển đi lên ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.5.5 Bộ lọc Các bộ lọc hoặc thiết bị tương tự phải được lắp trên mạch nằm giữa: a) thùng chứa v à các máy bơm; và b) van đ ó ng, các van một chiều và các van điều khiển đ i xuống. Bộ lọc hoặc thiết bị tươn g tự nằm giữa van ngắt, các van một chi ề u và các van điều khiển đi xuống phải có thể tiếp cận được để kiểm tra và bảo trì. 5 . 9.3.6 Kiểm tra áp suất 5.9.3.6.1 Phải trang bị một áp kế th ể hiện áp suất hệ thống. Áp kế phải được nối với mạch nằm giữa van một chiều hoặc các van điều khiển đi xuống và van đóng. 5.9.3.6.2 Phải trang bị một van đóng cho áp kế giữa mạch chính và đầu nối đ ể lắp áp kế. 5.9.3.6.3 Đầu nối phải có ren trong loại M 20 x 1,5 hoặc G 1/2 " . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thùng chứa phải được thiết kế và c ó kết cấu sao cho dễ dàng: a) kiểm tra mức ch ấ t l ỏ ng thủy lực trong thùng chứa; b) nạp và tháo cạn chất l ỏ ng thủy lực; Trên thùng chứa phải th ể hiện thông tin về đặc tính của chất lỏng thủy lực. 5.9.3.8 Tốc độ 5.9.3.8.1 Tốc độ định mức chiều lên v m và chiều xuống v d không được lớn hơn 1,0 m/s (xem 1.3 b). 5.9.3.8.2 Tốc độ của cabin không t ả i trong chuyển động đi l ê n không được vượt quá 8 % so với tốc độ danh định chiều đi lên v m , và tốc độ của cabin mang tải định mức trong chuyển động đi xuống không được vượt quá 8 % so với tốc độ định mức chiều đi xuống v d , mỗi trường hợp đều liên quan đến nhiệt độ hoạt động bình thường của chất lỏng thủy lực. Đối với hành trình theo chiều đi lên, nguồn cung cấp được giả định là có tần số định mức và điện áp cung cấp cho động cơ bằng giá trị điện áp định mức của thiết bị. 5.9.3.9 Hoạt động khẩn cấp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.9.1.1 Thang máy phải được trang bị một van hạ xuống khẩn cấp vận hành bằng tay cho phép di chuyển cabin xuống tầng mà người có thể rời khỏi cabin, ngay cả trong trường hợp hư hỏng nguồn cung cấp điện, và van này được đặt trong không gian chứa máy tương ứng, có thể là: - buồng máy (5.2.6.3); - t ủ máy (5.2.6.5.1); - trên b ả ng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp và thử nghiệm (5.2.6.6). 5.9.3.9.1.2 Tốc độ của cabin không được vượt quá 0,3 m/s. 5.9.3.9.1.3 Hoạt động của van này đòi hỏi phải có một lực tác động liên tục bằng tay. 5.9.3.9.1.4 Van này phải được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý. 5.9.3.9.1.5 Van hạ xuống khẩn cấp không được khiến cho pít tông bị lún xuống sâu hơn khi áp suất giảm xuống thấp hơn giá trị được xác định trước bởi nhà sản xu ấ t. Trong trường hợp thang máy tác động gián tiếp có thể xuất hiện hiện tượng chùng cáp hoặc xích treo, thì sự vận hành bằng tay của van không được khiến cho pít tông bị lún xuống sâu hơn mức có thể l àm chùng cáp hoặc xích treo. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 “Cẩn thận - Hạ xuống khẩn cấp”. 5 .9.3.9.2 Di chuyển cabin đi lên 5.9.3.9.2.1 Phải có sẵn một bơm tay lắp cố định cho mỗi thang máy thủy lực để di chuyển cabin đi lên. Bơm tay này phải để trong tòa nhà nơi thang máy được lắp đặt và ch ỉ được tiếp cận bởi những người có trách nhiệm. Phải trang bị sẵn phương tiện ở m ỗ i máy dẫn động thang máy để kết nối m á y bơm. Nếu bơm tay không được lắp đặt cố định thì phải có biển ch ỉ dẫn rõ ràng về vị trí và cách kết nối thiết bị này cho những người làm công việc bảo tr ì và cứu hộ. 5.9.3.9.2.2 Bơm tay phải được nối với mạch nằm giữa van một chiều hoặc các van điều khiển đi xuống và van đóng. 5.9.3.9.2.3 Bơm tay phải được trang bị một van giảm áp để giới hạn áp suất về mức 2,3 lần áp suất đ ầ y tải. 5.9.3.9.2.4 Ngay cạnh bơm tay dùng cho chuyển động đi lên khẩn cấp phải có một tấm biển ghi: “Cẩn thận - Đi lên khẩn cấp”. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu thang m á y phục vụ cho hơn hai tầng thì phải có phương tiện, độc lập với bộ cấp nguồn, để kiểm tra xem cabin có nằm trong vùng m ở khóa không. Phương tiện này được đặt trong không gian chứa máy tương ứng, có thể là: a) buồng máy (5.2 . 6.3); hoặc b) t ủ máy (5.2.6.5.1); hoặc c) trên bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn c ấ p và thử nghiệm (5.2.6.6), nơi lắp đặt thiết bị dành cho các hoạt động khẩn cấp (5.9.3.9.1 v à 5 .9.3.9.2). Yêu cầu này không áp dụng cho các thang máy có lắp một thiết bị cơ khí chống trôi. 5.9.3.10 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ 5.9.3.10.1 Than g máy thủy lực phải có một thiết bị giới h ạ n thời gian chạy động cơ để ngắt nguồn động cơ và gi ữ nó ở tình trạng không được cấp nguồn, nếu khi đã bắt đầu khởi động mà máy không quay hoặc cabin không di chuyển. 5.9.3.10.2 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ phải hoạt động trong khoảng thời gian không vượt quá giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị sau: a) 45 s; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.3.10.3 Việc khôi phục lại hoạt động bình thường chỉ có thể thông qua quá tr ì nh thiết lập lại bằng tay. Khi nguồn được khôi phục lại sau khi bị ngắt kết nối thì việc giữ cho cabin ở vị trí dừng không còn cần thiết. 5.9.3.10.4 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ, ngay cả khi được kích hoạt, phải không làm c ả n tr ở đến hoạt động kiểm tra (5.12.1.5) và hệ thống điện chống trôi (5.12.1.10). 5.9.3.11 Bảo vệ tránh sự quá nhiệt của chất lỏng thủy lực Phải trang bị thiết bị giám sát nhiệt độ. Thiết bị này sẽ làm cho máy dừng và giữ máy ở trạng thái dừng theo yêu cầu ở 5.10.4.4. 5.10 Lắp đặt thiết bị điện 5.10.1 Yêu cầu chung 5.10.1.1 Giới hạn áp dụng 5.10.1.1.1 Yêu cầu của tiêu chuẩn này li ê n quan đến việc lắp đặt và các bộ phận cấu thành của thiết bị đ iện áp dụng cho: a) công tắc chính của mạch cung cấp đ iện và các mạch phụ thuộc; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) chiếu sáng giếng thang và các mạch phụ thuộc. Thang máy phải được xem như một thiết bị hoàn chỉnh, giống như một bộ máy trên đó có lắp sẵn các thiết bị điện. CHÚ THÍCH: Yêu cầu liên quan đến các mạch cáp đi ệ n được áp dụng cho các đầu vào của các công tắc. Các yêu cầu này áp dụng cho to à n bộ mạch chiếu sáng và các ổ cắm của buồng máy và buồng puli. 5.10.1.1.2 Thiết bị điện của thang máy phải tuân theo yêu cầu của EN 60204-1 khi tham chiếu đến các điều khoản trong tiêu chuẩn này. Nếu không có thông tin chính xác thì các bộ phận và thiết bị điện phải: a) phù hợp với mục đích sử dụng; b) tuân theo các EN hoặc IEC tương ứng; c) áp dụng theo những chỉ dẫn của nhà cung c ấ p. 5.10.1.1.3 Tính tương thích điện từ phải tuân theo các yêu cầu của EN 12015 và EN 12016. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.1.1.4 Các cơ cấu vận hành bằng điện phải được lựa chọn, lắp đặt và xác định theo EN 61310-3. 5.10.1.1.5 Tất cả các bộ truyền động điều khiển (xem EN 60204-1:2006, 3.10) phải được lắp sao cho có thể dễ vận hành và bảo trì từ phía trước. Nếu c ầ n phải tiếp cận để bảo trì định kỳ hoặc cân chỉnh th ì thiết bị tương ứng phải được đặt ở vị trí từ 0,40 m đến 2,0 m ở phía trên khu vực làm việc. Các đầu nối nên ở vị trí ít nhất là 0,20 m phía trên khu vực làm việc và được lắp sao cho các dây dẫn hoặc cáp có thể dễ dàng nối đến chúng. Các yêu cầu này không áp dụng cho các bộ truyền động điều khiển trên nóc cabin. 5.10.1.1.6 Các bộ phận giúp thoát nhiệt (ví dụ bộ tản nhiệt, điện tr ở công suất) phải được lắp đặt sao cho nhiệt độ của mỗi thiết bị trong khu vực lân cận nằm trong giới hạn cho phép. Khi hoạt động bình thường thì nhiệt độ của thiết bị được tiếp xúc trực tiếp phải không vượt mức giới hạn cho trong TCVN 7447-4-42 (IEC 60364-4-42) HD 60364-4-42:2011), Bảng 42.1. 5.10.1.2 Bảo vệ khỏi bị điện giật 5.10.1.2.1 Yêu cầu chung Phương tiện bảo vệ phải tuân theo các điều khoản xác định trong TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41) HD 60364-4-41. Nếu trên các bộ phận che chắn không thể hiện rõ r à ng bên trong chúng chứa đựng các thiết bị điện có thể dẫn đến r ủ i ro bị điện giật thì phải được đánh dấu bằng biểu tượng đồ họa theo IEC 60417-5036: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.1.2.2 Phương pháp bảo vệ cơ bản (bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp) Ngoài các yêu cầu ở 5.10.1.2.1 th ì phải áp dụng thêm các yêu cầu sau: a) trong giếng thang, không gian chứa máy và buồng puli phải trang bị phương tiện bao che đạt cấp độ bảo vệ ít nhất là IP2X để bảo vệ tránh tiếp xúc với các thiết bị điện; b) khi thiết bị có thể bị tiếp cận bởi những người không có trách nhiệm thì phải áp dụng phương tiện bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp với cấp độ bảo vệ tối thiểu tương ứng với IP2XD TCVN 4255 (IEC 60529) (EN 60529); c) khi bộ phận che chắn chứa các thiết bị mang điện nguy hiểm bên trong được mở ra cho các hoạt động cứu hộ thì phải áp dụng cấp độ bảo vệ tối thiểu là IPXXB TCVN 4255 ( I EC 60529) (EN 60529) để ngăn tiếp cận với điện áp nguy hiểm; d) đối với các bộ phận che chắn khác bên trong có chứa các bộ phận mang điện nguy hi ể m thì áp dụng EN 50274. 5.10.1.2.3 Phương pháp bảo vệ bổ sung Phương tiện bảo vệ bổ sung là một thiết bị chống dòng rò (RCD) với dòng rò hoạt động danh định không vượt quá 30 mA phải được trang bị cho: a) các ổ cắm tùy thuộc vào các mạch theo 5.10.1.1.1 b) và 5.10.1.1.1 c); và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) các mạch trong cabin có điện áp lớn hơn 50 V AC. 5.10.1.2.4 Bảo vệ ch ố ng điện áp dư Áp dụng 6.2.4 trong EN 60204-1:2006. 5.10.1.3 Điện tr ở cách điện của thiết bị điện lắp đặt TCVN 7447-6 (IEC 60364-6). 5.10.1.3.1 Điện tr ở cách điện phải được đo giữa tất cả các dây dẫn mang điện và đất ngoại trừ các mạch PELV và SELV có công suất 100VA hoặc thấp hơn. Các giá trị tối thiểu cho điện tr ở cách điện phải được lấy từ Bảng 16. Bảng 16 - Điện tr ở cách điện Điện áp đ ị nh mức của mạch (V) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (V) Điện tr ở cách điện (M Ω ) SELV a và PELV b > 100 VA 250 ≥ 0 , 5 ≤ 500 bao gồm FELV c ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ≥ 1,0 > 500 1000 ≥ 1,0 a SELV : Điện áp an toàn cực thấp b PELV: Điện áp bảo vệ cực thấp c FELV: Điện áp hoạt động cực thấp 5.10.1.3.2 Giá trị trung bình dòng một chiều hoặc giá trị hiệu dụng (root mean square) dòng xoay chiều của điện áp giữa các dây dẫn điện hoặc giữa các dây dẫn điện và đất không được vượt quá 250 V cho các mạch điều khiển và mạch an toàn. 5.10.2 Các đầu nối dây dẫn cung cấp nguồn đầu vào ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.3 Công tắc tơ, rơle công tắc tơ, các bộ phận của mạch an toàn 5.10.3.1 Công tắc tơ và rơle công tắc tơ 5.10.3.1.1 Các công tắc tơ chính, nghĩa là các thiết bị cần thiết để dừng máy theo 5. 9 .2.5 và 5.9.3.4 phải tuân theo TCVN 6592-4-1 (EN 60947-4-1) và phải được lựa chọn theo cách ph â n loại cho mục đích sử dụng phù hợp. Các công tắc tơ chính cùng các thiết bị bảo vệ ngắn mạch đi kèm phải có cách phối hợp thuộc loại “1” theo TCVN 6592-4-1 (EN 60947-4-1), 8.2.5.1. Ngoài ra, các công tắc tơ điều khiển trực tiếp động cơ phải cho phép 10 % các thao tác khởi động được thực hiện theo kiểu nhắp/đẩy nhẹ, có nghĩa là 90 % kiểu AC-3 + 10 % kiểu AC-4. Các công tắc tơ này phải có (các) công tắc đối xứng theo TCVN 6592-4-1 (EN 60947-4-1), Phụ lục F để đảm bảo tính năng hoạt động theo 5.9.2.5.2, 5.9.2.5.3.1, 5.9.2.5.3.2 b) 1), 5 .9.2.5.4 a) và b) 1), 5.9.3.4.2 a) và b) và 5.9.3.4.3 a), nghĩa là phát hiện ra công tắc chính nào không m ở . 5.10.3.1.2 Nếu rơle công tắc tơ được sử dụng đ ể vận hành các công tắc tơ chính thì những rơle công tắc tơ này phải tuân theo TCVN 6592-4-1 (EN 60947-4-1). Nếu rơle được sử dụng để vận hành các công tắc tơ chính thì những rơle này phải tuân theo EN 61810-1. Chúng phải được lựa chọn theo cách phân loại cho mục đích sử dụng phù hợp: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) AC-13 cho c á c công tắc tơ điều khiển một chiều; 5.10.3.1.3 Đối với các công tắc tơ được đề cập trong 5.10.3.1.1, đối với các rơle công tắc tơ và rơle được đề cập trong 5.10.3.1.2 và đối với các thiết bị điện ngắt dòng cung cấp cho phanh theo 5.9.2.2.2.3, thì các phép đo cần phải tuân theo 5.11.1.2 f), g), h), i), trong đó: a) các công tắc phụ của các công tắc chính là các bộ phận tiếp điểm được liên kết về cơ khí theo Phụ lục L của EN 60947-5-1:2004; b) các rơle công tắc tơ tuân theo Phụ lục L của EN 60947-5-1:2004; c) các rơle tuân theo EN 50205, đ ể đảm bảo rằng bất kỳ tiếp điểm dạng đóng và tiếp đi ể m dạng m ở nào cũng không thể cùng lúc ở vị trí đón g . 5.10.3 . 2 Các thành phần của mạch an toàn 5.10.3.2.1 Khi các rơle công tắc t ơ hoặc rơle theo 5.10.3.1.2 được sử dụng thì áp dụng các yêu cầu ở 5.10.3.1.3. 5.10.3.2.2 Các linh kiện sử dụng trên mạch an toàn hoặc được nối phía sau các thiết bị an toàn điện đáp ứng về chiều dài đường rò và khe h ở không khí đối với mức điện áp danh nghĩa của mạch lắp các linh kiện này (xem EN 60664-1) phải th ỏ a các yêu cầu sau: a) độ nhiễm bẩn c ấ p 3; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu cấp độ bảo vệ của thiết bị là IP5X TCVN 4255 (EN 60529) hoặc tốt hơn, thì có thể sử dụng độ nhiễm bẩn cấp 2. Với bộ phận điện tách rời các mạch khác, áp dụng tiêu chuẩn EN 60664-1 theo như cách b ê n trên đối với điện áp làm việc hiệu dụng giữa các mạch lân cận. Đối với các bảng mạch in như đề cập ở TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.15, có thể áp dụng các yêu cầu được nêu trong Bảng 3 (xem 3.6). 5.10.4 Bảo vệ thiết bị điện 5.10.4.1 Áp dụng EN 60204-1:2006, từ 7.1 đến 7.4 cho việc bảo vệ thiết bị điện. 5.10.4.2 Phải trang bị phương tiện bảo vệ quá nhiệt cho mỗi động cơ. CHÚ THÍCH: Theo EN 60204-1:2006, 7.3.1 th ì các động cơ dưới 0,5 kW không cần bảo vệ quá nhiệt. Tuy nhiên ngoại lệ n à y không được áp dụng trong tiêu chuẩn này. 5.10.4.3 Nếu nhiệt độ của thiết bị điện được thiết kế thích ứng với thiết bị giám sát nhiệt độ vượt quá giới hạn, thì cabin phải ngừng tại tầng dừng đ ể hành khách có th ể ra khỏi cabin. Thang máy sẽ tự động tr ở lại hoạt động bình thường chỉ sau khi thiết bị điện đủ nguội. 5.10.4.4 Nếu nhiệt độ của động cơ máy thủy lực và/hoặc dầu được thiết kế thích ứng với thiết bị giám sát nhiệt độ vượt quá giới hạn, thì cabin phải dừng lại một cách trực tiếp và tr ở về tầng dưới cùng để hành khách có th ể ra khỏi cabin. Thang máy sẽ tự động tr ở lại hoạt động bình thường chỉ sau khi thiết bị điện đủ nguội. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.5.1 Đối với mỗi thang m á y phải trang bị một công tắc chính có khả năng ngắt nguồn cung cấp cho thang máy trên tất cả các phần dẫn điện. Công tắc này phải tuân theo yêu cầu của EN 60204-1:2006, từ 5.3.2 a) đến d) v à 5.3.3. 5.10.5.1.1 Công tắc này không được ngắt các mạch cáp dòng cho: a) đèn chiếu sáng và thông gió cabin; b) ổ cắm điện trên nóc cabin, c) chiếu sáng trong không gian chứa máy và buồng puli; d) ổ cắm điện trong không gian chứa máy, buồng puli và trong hố thang; e) chiếu sáng trong giếng thang. 5.10.5.1.2 Công tắc này phải nằm: a) trong buồng máy, nếu có; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) tại (các) b ả ng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp và thử nghiệm ( 5 .2.6.6) khi tủ điều khiển được lắp trong giếng thang. Nếu bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp nằm tách rời với bảng điều khiển dành cho thử nghiệm thì công tắc phải nằm trên bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp. Nếu không thể tiếp cận trực tiếp công tắc chính từ các tủ điều khiển, hệ thống điều khiển dẫn động hoặc máy dẫn động thang máy, thì phải trang bị các thiết bị theo EN 60204-1:2006, 5.5, tại các vị trí này. 5.10.5.2 Cơ cấu điều khiển cho công tắc chính phải có thể được tiếp cận trực tiếp từ (các) lối vào buồng máy. Nếu buồng m á y được sử dụng chung cho nhiều thang máy thì cơ cấu điều khiển của công tắc chính phải cho phép phân biệt dễ dàng thang máy có liên quan. Nếu khu vực chứa máy có nhiều lối vào hoặc một thang máy có nhiều khu vực chứa máy, mà mỗi khu vực lại có lối vào riêng, th ì có thể dùng một công tắc tơ được điều khiển bằng thiết bị an toàn điện đáp ứng theo 5.11.2 hoặc một thiết bị theo EN 60204-1:2006, 5.5 và 5.6, đấu vào mạch cấp nguồn cho cuộn dây của công tắc tơ này. Công tắc tơ phải có công suất ngắt đủ lớn để ngắt dòng của động cơ l ớ n nhất khi nó ngưng chạy cùng với tổng các dòng điện lưu thông bình thường của tất cả các động cơ và/hoặc tải trọng khác. Việc cho công tắc tơ hoạt động lại ch ỉ có thể được tiến hành thông qua một thiết bị làm nhả công tắc tơ. Công tắc tơ phải được sử dụng cùng với một công t ắ c cách điện điều khiển bằng tay theo EN 60204-1:2006, 5.5 và 5.6. 5.10.5.3 Mỗi nguồn đầu vào cấp cho thang máy phải có một thiết bị ngắt nguồn theo 5.3 của EN 60204-1:2006 nằm gần công tắc chính. Trong trường hợp thang máy hoạt động theo nhóm, nếu sau khi mở công tắc chính của một thang, những mạch còn lại vẫn hoạt động, các mạch ấy phải có khả năng cách ly riêng biệt mà không làm ngắt nguồn cung cấp cho t ấ t cả các thang cùng nhóm. Các yêu cầu này không áp dụng cho các mạch PELV và SELV. 5.10.5.4 Bất kỳ tụ điện nào dùng để đ iều ch ỉ nh hệ số công suất phải được đấu trước công tắc chính của mạch c ô ng suất. Nếu có nguy cơ quá áp, thí dụ khi nối động cơ bằng cáp r ấ t dài, thì côn g tắc chính của mạch công suất cũng sẽ phải ngắt kết nối đến các tụ điện. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.6 Dây dẫn điện 5.10.6.1 Dây dẫn và cáp điện Dây dẫn và cáp điện phải được lựa chọn theo EN 60204-1:2006, xem 12.1, 12.2, 12.3 và 12.4 . Cáp động phải tuân theo EN 50214, IEC 60227-6 hoặc IEC 60245-5, ngoại trừ các yêu cầu về chủng loại vật liệu cách điện. 5.10.6.2 Tiết diện ngang của dây dẫn Để đảm bảo độ bền cơ học đầy đủ thì tiết diện ngang của dây dẫn phải không ít hơn giá trị trong Bảng 5 của EN 60204-1:2006. 5.10.6.3 Quy trình đi dây 5.10.6.3.1 Yêu cầu chung Phải áp dụng các yêu cầu của EN 60204-1:2006, xem 13.1.1, 13.1.2 và 13.1.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây dẫn và cáp cách điện đôi có th ể được lắp đặt không cần ống dẫn hoặc đường ống nếu vị trí chúng n ằ m có thể tránh được những hư hỏng ngẫu nhiên, ví dụ do các bộ phận quay . 5.10.6.3.3 Yêu cầu ở 5.10.6.3.2 không cần phải áp dụng cho: a) dây dẫn hoặc cáp điện không nối đến các thiết bị an toàn điện bảo đảm: 1) chúng không được sử dụng cho đầu ra có công suất hơn 100 VA, và; 2) chúng là một phần của các mạch PELV và SELV; b) việc đ i dây của các thiết bị vận hành hoặc phân phối trong tủ hoặc trên bảng điều khiển giữa: 1) các thiết bị điện khác nhau, hoặc 2) các thiết bị n à y và cổng kết nối. 5.10.6.3.4 Nếu các dây nối, cổng kết nối và giắc c ắ m không n ằ m trong bộ phận bao che bảo vệ, thì phải duy trì cấp độ bảo vệ IP2X (EN 60529) khi kết nối hoặc ngắt kết nối và chúng phải được lắp một cách phù hợp để tránh bị ngắt kết nối không ch ủ ý. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hơn nữa, đối với các mạch nối đến các đ ầ u cuối như trên còn phải đáp ứng các yêu cầu về dán nhãn, phân chia hoặc nhận dạng bằng màu sắc theo EN 60204-1:2006, 5.3.5. 5.10.6.3.6 Những cổng kết nối, nếu đấu sai có thể dẫn tới nguy hiểm cho hoạt động của thang máy thì phải được tách riêng, trừ khi kết cấu của chúng loại trừ được rủi ro đó. 5.10.6.3.7 Để đảm bảo tính liên tục của lớp bảo vệ cơ học thì lớp vỏ bọc bảo vệ dây dẫn và cáp phải luồn hẳn vào lớp vỏ của các công tắc và các thiết bị, hoặc kết thúc với nắp bít có kết cấu phù hợp. Tuy nhiên nếu có rủi ro hư h ỏ ng về mặt cơ học do sự chuyển động của các bộ phận hoặc mép sắc bén của chính các khung thì các dây dẫn nối đến thiết bị an toàn điện phải được bảo vệ về mặt cơ học. CHÚ THÍCH: Các khung bao quanh cửa tầng và cửa cabin được xem là lớp v ỏ bảo vệ thiết bị. 5.10.6.4 Các giắc cắm Các bộ ổ cắm phải đáp ứng các yêu cầu của EN 60204-1:2006, xem 13.4.5 ngoại trừ c), d) và i). Các giắc cắm và các thiết bị loại cắm vào nằm trên các mạch của thiết bị an to à n điện phải được thiết kế sao cho không thể lắp chúng vào vị trí có th ể dẫn đến tình huống nguy hiểm. 5.10.7 Chiếu sáng và các ổ cắm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.7.2 Nguồn cấp cho các ổ c ắ m được yêu cầu trên nóc cabin, trong không gian buồng máy, trong buồng puli và trong hố thang, phải được lấy từ các mạch được đề cập ở 5.10.7.1. Các ổ cắm này phải là loại 2 P + PE, được cấp nguồn trực tiếp. Việc sử dụng các ổ cắm trên không có nghĩa là cáp cấp nguồn có tiết diện ngang tương ứng với dòng danh định của ổ cắm. Tiết diện ngang của dây dẫn có th ể nhỏ hơn, miễn là dây dẫn được bảo vệ chống quá dòng theo đúng phương pháp. 5.10.8 Điều khiển cấp nguồn cho chiếu sáng và các ổ cắm 5.10.8.1 Một công tắc sẽ điều khiển việc cấp nguồn cho mạch chiếu sáng và các ổ cắm của cabin. Nếu buồng máy chứa nhiều máy dẫn độn g thang máy thì cần thiết phải có một công tắc cho mỗi thang. Công tắc này phải nằm gần công tắc nguồn chính tương ứng. 5.10.8.2 Trong không gian buồng máy, không phải phần không gian chứa máy trong giếng thang, phải c ó một công tắc nằm gần các cửa ra vào để điều khiển việc cấp nguồn chiếu sáng. Xem thêm 5.2.1.4.2. Các công tắc đ iều khiển chiếu sáng giếng thang (hoặc tương đ ương) phải nằm c ả ở trong hố thang và ở gần với công tắc chính đ ể đèn giếng thang c ó th ể được điều khiển từ cả hai nơi. Trường hợp có thêm bóng đèn lắp trên nóc cabin thì chúng phải được nối với mạch của đèn cabin và được bật t ắ t từ trên nóc cabin. Các công tắc phải ở vị trí có thể dễ dàng tiếp cận không nằm xa hơn 1 m tính từ các l ố i vào dành cho kỹ thuật viên kiểm tra và bảo trì. 5.10.8.3 Mỗi mạch được điều khiển bằng các công tắc trong 5.10.8.1 và 5.10.8.2 phải có các thiết bị bảo vệ quá dòng của riêng chúng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Áp dụng các yêu cầu của HD 60364-4-41 : 2007, 411.3.1.1. 5.10.10 Nhận diện thiết bị điện Tất cả các thiết bị đi ề u khiển và thiết bị điện phải được nhận diện một cách rõ ràng theo cách thiết kế th ể hiện trong sơ đồ mạch điện. Các đặc t í nh của cầu chỉ cần sử dụng, như giá trị hay chủng loại, phải được đánh dấu trên cầu chì hoặc trên hoặc gần hộp chứa cầu chì. Trong trường hợp sử dụng giắc cắm dây điện có nhiều đầu thì chỉ đánh dấu trên giắc cắm mà không đánh dấu trên dây. 5.11 Khắc phục các lỗi về diện, phân tích lỗi, thiết bị an toàn điện 5.11.1 Khắc phục các lỗi về điện, phân tích lỗi 5.11.1.1 Yêu cầu chung Bất kỳ một lỗi nào của trang thiết bị điện thang máy được liệt kê ở 5.11.1.2, nếu không được khắc phục theo những điều kiện mô tả ở 5.11.1.3 và/hoặc theo TCVN 6396-50 (EN 81-50), xem 5.15, thì chính nó không được gây ra sự cố nguy hiểm cho thang máy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.11.1.2 Các lỗi có thể xảy ra: a) M ấ t điện áp; b) sụt áp; c) dây dẫn bị đứt; d) lỗi cách điện liên quan đến phần kim loại hoặc đất; e) ngắn mạch hoặc h ở mạch, các linh kiện điện bị thay đổi về thông số hoặc chức năng, như điện tr ở , tụ điện, bóng bán dẫn, đèn,...; f) phần ứng chuyển động của một công tắc tơ hay của một rơle không hút được hoặc hút không hoàn toàn; g) phần ứng chuyển động của một công tắc tơ hay của rơle không nhả được; h) tiếp điểm không m ở ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 j) đảo pha. 5.11.1.3 Một công tắc không hoạt động thì không cần phải ch ú tâm trong trường hợp các công tắc an toàn phải thỏa mãn những yêu cầu của 5.11.2.2. 5.11.1.4 Khi xảy ra lỗi tiếp đất trong mạch có thiết bị an toàn điện hoặc trong mạch điều khiển phanh theo 5.9.2.2.2.3 hoặc trong mạch điều khiển van chiều xuống theo 5.9.3.4.3, thì: a) hoặc phải làm cho máy dừng ngay lập tức; hoặc b) ngăn khởi động lại máy sau lần dừng bình thường đầu tiên nếu chỉ riêng lỗi nối đất không nguy hiểm. Máy hoạt động tr ở lại chỉ được thực hiện bằng tay. 5.11.2 Thiết bị an toàn điện 5.11.2.1 Yêu cầu chung 5.11.2.1.1 Khi một trong những thiết bị an toàn điện được liệt kê ở Phụ lục A tác động thì phải ngăn không cho máy chuyển động hoặc máy phải được dừng ngay theo như yêu cầu ở 5.11.2.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) một hoặc nhiều công t ắ c an toàn đáp ứng theo 5.11.2.2; hoặc b) các mạch an toàn đáp ứng theo 5.11.2.3, bao gồm một hoặc t ổ hợp của các bộ phận sau: 1) một hoặc nhiều công tắc an toàn đáp ứng theo 5.11.2.2; 2) các công tắc không đáp ứng các yêu cầu ở 5.11.2.2; 3) các linh kiện theo TCVN 6396-50, (EN 81-50), 5.15; 4) các hệ thống điện tử lập trình được về an toàn được áp dụng theo 5.11.2.6. 5.11.2.1.2 Ngoại trừ các ngoại lệ được cho phép trong tiêu chuẩn này (xem 5.12.1.4, 5.12.1.5, 5.12.1.6 và 5.12.1.8) thì không cho phép thiết bị điện nào kết nối song song với một thiết bị an to à n điện. Các kết nối đến các điểm khác nhau của mạch an toàn điện chỉ được phép cho mục đích thu thập thông tin. Thiết bị sử dụng cho mục đích đó phải đáp ứng c á c yêu cầu đối với mạch an toàn theo 5.11.2.3.2 và 5.11.2.3.3. 5.11.2.1.3 Những ảnh hưởng của sự cảm ứng bên ngoài hoặc của tụ điện không được gây ra lỗi của c á c thiết bị an toàn điện theo EN 12016. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.11.2.1.5 Trong trường hợp mạch an toàn gồm hai hay nhiều kênh song song, tất cả thông tin, ngoài thông tin cần cho việc kiểm tra chẵn lẻ, phải được lấy từ một kênh duy nhất. 5.11.2.1.6 Những mạch có ghi lại hoặc làm tr ễ tín hiệu, ngay cả trong trường hợp có sự cố, cũng không được c ả n trở hoặc làm chậm đáng kể việc dừng máy thông qua tác động của một thiết bị điện an toàn, có nghĩa là việc dừng máy phải diễn ra trong thời gian ngắn nhất tương thích với hệ thống. 5.11.2.1.7 Cấu tạo và bố trí các bộ cấp nguồn nội bộ phải sao cho có thể tránh được các tín hiệu giả ở đầu ra của thiết bị điện an toàn, do hiệu ứng đóng m ở công tắc. 5.11.2.2 Các công tắc an toàn 5.11.2.2.1 Yêu cầu chung Các công tắc an toàn phải đáp ứng các yêu cầu của EN 60947-5-1:2004, Phụ lục K với cấp độ bảo vệ tối thiểu là IP4X TCVN 4255 (EN 60529) và độ bền cơ học phù hợp cho mục đích sử dụng (ít nhất 10 6 chu kỳ hoạt động) hoặc phải đáp ứng các yêu cầu sau: 5.11.2.2.2 Hoạt động của công tắc an toàn phải độc lập với các thiết bị ngắt mạch. Sự tách biệt này phải diễn ra k ể cả nếu khi các công tắc được hàn dính nhau. Công tắc an toàn phải được thiết kế sao cho có thể giảm thi ể u nguy cơ xảy ra ngắn mạch do sự cố ở bộ phận nào đ ó . CHÚ THÍCH: Trạng thái m ở rõ ràng chỉ đạt được khi tất cả các chi tiết ngắt tiếp điểm được chuyển sang vị trí m ở và khi đối với một phần đáng kể của hành trình không có các chi tiết đàn hồi (ví dụ lò xo) nằm giữa các công tắc chuyển động và các ph ầ n của bộ phát động mà lực phát động tác động lên. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các công tắc an toàn phải thuộc các nhóm sau theo định nghĩa của EN 60947-5-1:2004: a) AC-15 cho công tắc an toàn mạch xoay chiều; b) DC-13 cho công tắc an toàn mạch một chiều. 5.11.2.2.4 Nếu cấp độ bảo vệ bằng hoặc thấp hơn IP4X TCVN 4255 (EN 60529) thì khe h ở không khí phải ít nhất là 3 mm, chiều dài đường rò ít nhất là 4 mm và khoảng cách cho các công tắc ngắt ít nhất là 4 mm sau khi được tách biệt nhau. Nếu cấp độ bảo vệ cao hơn IP4X TCVN 4255 (EN 60529) th ì chiều d à i đường rò có thể giảm còn 3 mm. 5.11.2.2.5 Trong trường hợp có nhiều công tắc ngắt thì khoảng cách giữa các công tắc sau khi được tách biệt phải ít nh ấ t là 2 mm. 5.11.2.2.6 Việc vật liệu dẫn điện bị hao mòn không được gây ra công tắc bị ngắn mạch. 5.11.2.3 Mạch an toàn 5.11.2.3.1 Yêu cầu chung Quá trình phân tích lỗi của mạch an toàn phải tính đến các lỗi trong tất cả các mạch an toàn bao gồm bộ cảm biến, đường truyền tín hiệu, bộ cấp nguồn, bộ logic an toàn và đầu ra an toàn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.11.2.3.3 Ngoài ra, như mô tả ở Hình 21, phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau: a) nếu một lỗi k ế t hợp với một lỗi thứ hai có thể dẫn tới tình huống nguy hiểm, thì thang máy phải được dừng lại, chậm nhất là khi chuy ể n sang một trình tự hoạt động tiếp theo mà trong đó lỗi th ứ nhất có thể tham gia. Mọi hoạt động tiếp theo c ủ a thang đều không thể thực hiện được, chừng nào lỗi này vẫn còn tồn tại Kh ô ng cần chú tâm đến thứ hai xuất hiện sau lỗi thứ nhất, vì trước đó thang máy được dừng theo trình tự như trên. b) nếu bản thân hai lỗi không dẫn đến tình huống nguy hiểm, mà khi kết hợp thêm lỗi thứ ba có thể dẫn tới t ì nh huống nguy hiểm, thì thang máy phải được dừng lại, chậm nhất là khi chuyển sang một trình tự hoạt động tiếp theo mà trong đó một trong các yếu tố lỗi có th ể phải tham gia. Không cần xem xét khả năng lỗi thứ ba dẫn đến tình huống nguy hiểm trước khi thang máy được dừng theo trình tự như trên. c) nếu có khả n ă ng xảy ra t ổ hợp đồng thời nhiều hơn ba lỗi, thì mạch an toàn phả i được thiết kế với nhiều kênh và một mạch giám sát để kiểm tra tình trạng cân bằng của các kênh. Nếu phát hiện tình trạng sai lệch giữa các kênh thì thang máy phải được dừng lại. Trong trường hợp hai kênh thì hoạt động của mạch giám sát phải được kiểm tra chậm nhất là trước khi thang m á y khởi động lại, và nếu còn lỗi thì không thể khởi động lại được. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 e) trong trường hợp có các mạch trùng lặp dự phòng, phải có biện pháp hạn chế tối đa khả năng những lỗi đồng thời xảy ra ở nhiều hơn một mạch do cùng một nguyên nhân. Hình 21 - Sơ đồ đ ể đánh giá các mạch an toàn 5.11.2.3.4 Mạch an toàn được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra theo các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.6. 5.11.2.3.5 Tr ê n các mạch an toàn phải có một t ấ m biển thông tin được gắn cố định thể hiện: a) tên nhà sản xuất thiết thiết bị an toàn; b) số hiệu của giấy chứng nhận thử nghi ệ m mẫu; c) loại thiết bị an toàn điện. 5.11.2.4 Hoạt động của thiết bị an toàn điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 T hiết bị an toàn điện cũng phải tác động trực tiếp lên thiết bị điều khiển việc cung cấp nguồn cho máy theo các yêu cầu ở 5.9.2.2.2.3 a), 5.9.2.5 và 5.9.3.4. Nếu các rơle hoặc rơle công tắc tơ theo 5.10.3.1.3 được sử dụng để điều khiển trang thiết bị điều khiển việc cấp nguồn cho máy thì việc giám sát các rơle hoặc rơle công tắc tơ này phải được thực hiện như yêu cầu ở 5.9.2.2.2.3 a), 5.9.2. 5 và 5.9.3.4.4. 5.11.2.5 Vận hành các thiết bị an toàn điện Các bộ phận vận hành thiết bị điện an toàn phải c ó kết cấu sao cho chúng vẫn hoạt động bình thường sau những tác động cơ học phát sinh trong quá trình hoạt động liên tục thông thường. Phải xem xét đến các L ỖI cơ học có thể ảnh hưởng đến tính năng an toàn. Ví dụ về các sự cố này là: a) bị trượt trên máy k é o hoặc ma sát trên hệ thống sử dụng cho tốc độ thang máy hoặc cảm biến vị trí; b) hiện tượng đứt hoặc chùng trên dây băng, xích, cáp hoặc thiết bị tương tự trên hệ thống dùng cho tốc độ thang máy hoặc cảm biến vị trí; c) khói, bụi hoặc những chất tương tự tr ê n hệ thống dùng cho cảm biến tốc độ hoặc vị trí thang máy. Nếu các thiết bị dùng để vận hành thiết bị an toàn điện được lắp đặt có thể dễ tiếp cận th ì chúng phải có k ế t c ấ u sao cho các thiết bị an toàn điện không thể bị làm mất tác dụng chỉ với phương tiện đơn giản. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong trường hợp có các mạch trùng lặp dự phòng, phải đảm bảo rằng thông qua việc bố trí cơ học hoặc h ì nh học của các bộ phận truyền tín hiệu nếu có lỗi về cơ học xảy ra thì không làm mất tính năng dự phòng. Áp dụng các yêu cầu của TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.6.3.1.1 đối với các bộ phận truyền tín hiệu của mạch an toàn. 5.11.2 Hệ thống điện t ử lập trình được về an toàn được áp dụng (PESSRAL) Bảng A.1 cung cấp cấp độ đảm bảo an toàn t ố i thiểu cho mỗi thiết bị an to à n điện. Các mạch an toàn bao gồm các hệ thống điện lập trình được được thiết kế theo 5.11.2.6 phải đáp ứng các yêu cầu ở 5.11.2.3.3. Hệ thống PESSRAL phải tuân thủ các nguyên tắc thiết kế cho các cấp độ đảm bảo an toàn (SIL) được liệt kê trong TCVN 6396-50 (EN 81-50), xem 5.16. Để tránh các thao tác chỉnh sửa không an toàn, phải có biện pháp đ ể ngăn những người không phận sự truy cập mã n g u ồ n và các dữ liệu liên quan đế an toàn của hệ thống PESSRAL, ví dụ sử dụng EPROM. mã truy cập,... Nếu một hệ thống PESSRAL và một hệ thống không liên quan đến vấn đề an toàn cùng sử dụng chung một bảng mạch in (PCB) thì các yêu cầu ở 5.10.3.2 phải được áp dụng riêng biệt cho hai hệ thống. Nếu một hệ thống PESSRAL và một hệ thống không liên quan đến vấn đề an toàn cùng sử dụng chung phần cứng th ì phải đáp ứng các yêu cầu cho hệ thống PESSRAL. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.12 Điều khiển - Công tắc cực hạn - Các ưu tiên 5.12.1 Điều khiển hoạt động của thang máy 5.12.1.1 Điều khiển hoạt động bình thường 5.12.1.1.1 Vi ệ c điều khiển được thực hiện với sự trợ giúp của nút ấn hoặc thiết bị tương tự, như điều khiển c ả m ứng, thẻ từ,... Các thiết bị này phải được đặt trong các hộp sao cho không một chi tiết mang điện nào có thể chạm phải người sử dụng thang. Màu vàng không được phép sử dụng cho các thiết bị điều khiển khác, ngoại trừ thiết bị kích hoạt báo động. 5.12.1.1.2 Các thiết bị điều khiển phải được nhận diện rõ ràng theo chức năng của chúng, xem thêm TCVN 6396-70 (EN 81-70), 5.4. 5.12.1.1.3 Các thông báo hiển thị được hoặc tín hiệu sẽ cho phép hành khách trong cabin biết thang s ẽ dừng tại tầng nào. 5.12.1.1.4 Độ chính xác dừng tầng của cabin phải là ± 10 mm. Nếu trong quá trình chất tải và dỡ tải mà độ chính xác dừng tầng vượt quá ± 20 mm thì nó phải được chỉnh về mức ±10 mm. 5.12.1.2 Điều khi ể n tải ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.12.1.2.2 Trạng thái quá tải phải được phát hiện chậm nh ấ t là khi tải định mức bị vượt quá 10 % với trọng lượng tối thi ể u là 75 kg. 5.12.1.2.3 Trong trường hợp quá tải: a) người sử dụng phải được thông báo bằng tín hiệu nghe th ấ y được hoặc nhìn thấy được trong cabin; b) cửa tự động vận hành bằng điện phải mở ra hoàn toàn; c) cửa vận hành b ằ ng tay phải ở trạng thái mở khóa; d) các hoạt động chuẩn bị theo 5.12.1.4 phải bị vô hiệu hóa. 5.12.1.3 Giám sát quá trình giảm tốc bình thường của máy trong trường hợp bộ giảm chấn hành trình ngắn Trong trường hợp ở 5 .8.2.2.2, các thiết bị an toàn tuân theo 5.11.2 phải kiểm tra coi quá trình giảm tốc có hiệu quả không trước khi cabin đến tầng dừng cuối. Nếu quá trình giảm tốc không hiệu quả thì phanh cơ điện phải khiến tốc độ cabin giảm sao cho nếu cabin hoặc đối trọng tiếp xúc với bộ giảm chấn thì tốc độ va chạm phải không được vượt quá tốc độ được thiết kế cho bộ giảm chấn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cho phép cabin chuyển động với cửa tầng và cửa cabin không đóng và khóa trong quá trình ch ỉ nh tầng, tự chỉnh lại tầng và hoạt động chuẩn bị với điều kiện là: a) quá trình chuyển động được giới hạn trong vùng mở kh ó a (5.3.8.1) bởi một thiết bị an to à n điện tuân theo 5.11.2. Trong quá trình diễn ra hoạt động chuẩn bị thì cabin sẽ được giữ cách tầng trong khoảng 20 mm (xem 5.12.1.1.4 và 5.4.2.2.1); b) trong quá trình chỉnh tầng, phương tiện làm cho thiết bị an toàn điện của cửa không hoạt động sẽ chỉ hoạt động sau khi có tín hiệu dừng của tầng này; c) tốc độ của hoạt động chỉnh tầng không vượt quá 0,8 m/s. Ngoài ra trên thang máy có cửa tầng đóng mở bằng tay, phải kiểm tra đ ể đảm bảo rằng: 1) đối với m á y kéo có tốc độ quay tối đa được quyết định bởi tần số cố định của nguồn thì mạch điều khiển ch ỉ dùng cho chuyển động tốc độ thấp sẽ được cấp nguồn; 2) đối với các các máy kéo khác, tốc độ tại thời điểm đến vùng mở khóa không vượt quá 0,80 m/s; d) tốc độ của hoạt động tự chỉnh lại tầng không vượt quá 0,30 m/s. 5.12.1.5 Bộ điều khiển hoạt động kiểm tra 5.12.1.5.1 Yêu cầu thiết kế ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) nóc cabin (5.4.8 a); b) dưới h ố thang (5.2.1.5.1 b); c) trong cabin trong trường hợp ở 5.2.6 .4. 3.4; d) trên một bệ trong trường hợp ở 5.2.6.4.5.6. 5.12.1.5.1.2 Bộ điều khiển kiểm tra ph ả i bao g ồm: a) một công tắc (công tắc cho hoạt động kiểm tra) đáp ứng các yêu cầu cho các thiết bị an toàn điện (5.11.2). Công tắc này là loại hai trạng thái và được bảo vệ khỏi các thao tác không chủ ý; b) các nút nhấn chỉ hướng "LÊN/UP” và “XUỐNG/DOWN” được bảo vệ khỏi thao tác vô ý với thông tin th ể hiện rõ hướng chuyển động; c) một nút nhấn “CHẠY/RUN" được bảo vệ khỏi thao tác vô ý; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trên bộ điều khiển cũng có thể có các công tắc đặc biệt được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý điều khi ể n cơ cấu của cửa từ phía trên nóc cabin. 5.12.1.5.1.3 Bộ điều khiển kiểm tra phải có cấp độ bảo vệ tối thiểu là IPXXD TCVN 4255 (EN 60529). Công tắc điều khiển chuyển động quay phải có một phương tiện đ ể ngăn các bộ phận cố định quay. Chỉ ri ê ng lực ma sát là chưa đủ. 5.12.1.5.2 Yêu cầu về vận hành 5.12.1.5.2.1 Công tắc cho hoạt động kiểm tra Công tắc cho hoạt động kiểm tra ở vị trí kiểm tra phải đáp ứng các điều kiện sau đ ể vận hành cùng lúc: a) làm vô hiệu hóa các bộ điều khiển cho hoạt động bình thường; b) l à m vô hiệu quá hoạt động khẩn cấp bằng điện (5.12.1.6); c) hoạt đ ộ ng chỉnh tầng và ch ỉ nh lại tầng (5.12.1.4) bị vô hiệu hóa; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1) hoạt động của nút nhấn điều khiển hướng di chuyển cabin; hoặc 2) các công tắc phụ thêm được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý đ ể điều khiển cơ cấu cửa. e) tốc độ cabin không vượt quá 0,63 m/s; f) tốc độ cabin không vượt quá 0,30 m/s khi khoảng cách theo chiều đứng ở khu vực đứng phía trên nóc cabin (xem 5.2.5.7.3) hoặc trong hố thang là 2,0 m hoặc ít hơn; g) không được vượt quá các mức giới hạn của hành trình b ì nh thường của cabin, có nghĩa là không vượt quá các vị trí dừng trong quá trình vận hành bình thường; h) hoạt động của thang máy vẫn phụ thuộc v à o các thiết bị an toàn; i) nếu có hơn một bộ điều khiển kiểm tra được vặn sang chế độ "KIỂM TRA”, thì không thể di chuyển cabin b ằ ng bất kỳ bộ điều khiển kiểm tra nào trừ khi các nút nhấn tương tự trên các bộ điều khiển kiểm tra được vận hành đồng thời; j) trong trường hợp ở 5 .2.6.4.3.4 thì công tắc cho hoạt động kiểm tra trong cabin phải khiến cho thiết bị an toàn điện theo 5.2 . 6.4.3.3 e) không hoạt động. 5.12.1.5.2.2 Thang máy tr ở về trạng thái vận hành bình thường ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ngoài ra, việc đưa thang máy về trạng thái vận hành bình thường do tác động của bộ điều khiển dưới hố thang chỉ diễn ra với những điều kiện sau: a) cửa tầng nơi dùng để ra vào hố thang phải được đ ó ng và khóa; b) tất cả các thiết bị dừng trong hố thang phải không hoạt động; c) thiết bị thiết lập lại vận hành bằng điện bên ngoài giếng thang phải hoạt động: 1) cùng với phương tiện m ở khóa khẩn cấp của cửa cung cấp lối vào hố thang; hoặc 2) chỉ c ó người có phận sự mới được tiếp cận, ví dụ bên trong tủ điều khiển bị khóa nằm ở khu vực lân cận cửa dùng để ra vào hố thang. Phải có biện pháp ngăn ngừa để tránh cabin chuyển động không chủ ý trong trường hợp trên các mạch có liên quan đến hoạt động kiểm tra xuất hiện các lỗi được liệt kê ở 5.11.1.2. 5.12.1.5.2.3 Các nút nhấn Chuyển động của cabin trong chế độ vận hành kiểm tra ch ỉ phụ thuộc duy nhất vào thao tác nhấn liên tục trên nút nhấn chỉ hướng và nút “CHẠY/RUN". ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị an toàn điện cho hoạt động kiểm tra được thay thế bằng một trong các giải pháp sau: a) một loạt kết nối của nút nhấn chỉ hướng và nút “RUN”. Các nút nhấn này phải thuộc các loại sau theo như định nghĩa ở EN 60947-5-1:2004: - AC-15 cho các công tắc an toàn mạch xoay chiều; - AC-13 cho các c ô ng tắc an toàn mạch một chiều; Độ bền phải ít nhất là 1 000 000 chu kỳ hoạt động cơ và điện liên quan đến tải trọng tác động. b) một thiết bị an toàn điện theo 5.11.2 giám sát hoạt động chính xác của các nút nhấn chỉ hướng và “CHẠY”. 5.12.1.5.2.4 Bộ điều khiển kiểm tra Trên các bộ điều khiển kiểm tra phải có các thông tin sau (xem Hình 22); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) hướ n g di chuy ể n được ph â n biệt b ằ ng màu sắc như ở Bảng 17: B ả ng 17 - Bộ điều khiển kiểm tra - Ký hiệu trên nút Đ i ều khiển Màu của nút Màu của biểu tượng Tài liệu tham khảo cho biểu tượng Biểu tượng LÊN Trắng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 IEC 60417-5022 ↑ XUỐNG Đen Trắng IEC 60417-5022 ↓ CHẠY Xanh dương ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 IEC 60417-5023 ↕ CHÚ D ẪN: CHÚ THÍCH: Việc lắp nút báo động trên bộ điều khiển là tùy chọn Hình 22 - Bộ điều khiển kiểm tra - Các nút điều khiển và biểu tượng 5.12.1.6 Điều khiển hoạt động khẩn cấp bằng điện 5.12.1.6.1 Nếu có yêu cầu trang bị một phương tiện hoạt động khẩn cấp bằng điện theo 5.9.2.3.3 thì phải lắp một công tắc cho hoạt động khẩn c ấ p bằng điện tuân theo 5.11.2. Máy sẽ được cấp nguồn từ bộ nguồn chính thông thường hoặc từ nguồn dự phòng nếu có. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) hoạt động của công tắc dành cho hoạt động khẩn cấp bằng điện sẽ cho phép điều khiển chuyển động cabin thông qua việc ấ n liên tục nút ấn được bảo vệ khỏi thao tác vô ý. Chiều chuyển động phải được thể hiện rõ; b) sau khi công tắc dành cho hoạt động khẩn cấp bằng điện hoạt động thì tất cả các chuyển động của cabin không thể diễn ra, ngoại trừ chuyển động được điều khiển bởi chính công tắc này; c) hoạt động khẩn cấp bằng điện sẽ mất tác dụng nếu bật công tắc vận hành kiểm tra như sau: 1) khi tác động công tắc hoạt động khẩn c ấ p bằng điện trong khi hoạt động kiểm tra đã được khởi động thì hoạt động khẩn cấp bằng điện sẽ bị vô hiệu hóa các nút lên/xuống/chạy (up/down/run) của hoạt động kiểm tra vẫn còn tác dụng; 2) khi tiến hành hoạt động kiểm tra trong khi hoạt động khẩn cấp bằng điện đã được thực hiện thì hoạt động khẩn cấp bằng đ iện sẽ bị vô hiệu hóa, các nút lên/xuống/chạy (up/down/run) của hoạt động kiểm tra sẽ có tác dụng. d) công tắc vận hành khẩn cấp bằng điện sẽ tự ngưng hoạt động hoặc thông qua một công tắc điện khác tuân theo 5.11.2 thuộc các thiết bị điện sau: 1) thiết bị để kiểm tra tình trạng chùng của cáp hoặc xích theo 5.5.5.3 b); 2) thiết bị lắp trên bộ hãm an toàn cabin theo 5.6.2.1.5; 3) thiết bị cho tình trạng vượt tốc, theo 5.6.2.2.1.6 a) và b); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5) thiết bị lắp trên bộ giảm chấn, theo 5.8.2.2.4; 6) các công tắc cực hạn, theo 5.12.2; e) công tắc vận hành kh ẩ n cấp bằng điện và các nút nhấn đi kèm phải được đặt sao cho máy có thể được quan sát trực tiếp hoặc thông qua các thiết bị hiển thị (5.2.6.6.2 c); f) tốc độ cabin không được vượt quá 0,30 m/s. 5.12.1.6.2 Phương tiện dành cho hoạt động khẩn cấp bằng điện phải có cấp độ bảo v ệ tối thiểu IPXXD TCVN 4255 (EN 60529). Các công tắc xoay cần phải có chi tiết ngăn không cho bộ phận cố định quay. Chỉ riêng lực ma sát là chưa đảm bảo. 5.12.1.7 Bảo vệ cho các hoạt động b ả o trì Hệ thống điều khiển phải được trang bị phương tiện để ngăn thang máy đáp lại các cuộc gọi tầng, trả lời các lệnh từ xa, nhằm ngắt hoạt động của c ử a tự động và thực hiện ít nhất các cuộc gọi sàn cuối đ ể bảo trì. Phương tiện ph ả i có ch ỉ dẫn một cách r õ ràn g và ch ỉ có người có phận sự đ ược tiếp cận. 5.12.1.8 Thiết bị b ỏ qua chức năng cửa tầng v à cửa cabin ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.12.1.8.2 Các thiết bị có th ể là một công tắc được bảo vệ khỏi thao tác sử dụng vô ý bằng phương tiện cơ khí có thể tháo rời (ví dụ tấm chắn hoặc nắp bảo vệ) được lắp cố định, hoặc một tổ hợp ổ cắm đáp ứng các yêu cầu đối với các thiết bị an toàn điện theo 5.11.2. 5.12.1.8.3 Các thiết bị bỏ qua chức năng cửa tầng và cửa cabin có th ể được nhận biết thông qua chữ "BYPASS” viết trên hoặc gần chúng. Ngoài ra, các công tắc được b ỏ qua chức năng phải được đánh dấu nhận dạng theo s ơ đồ mạch. Cũng có thể sử dụng Hình 23 cùng với đánh dấu nhận dạng theo sơ đồ mạch. CHÚ DẪN: DS ví dụ về ký hiệu có thể thấy trên sơ đồ đ i dây H ì nh 23 - Biểu tượng thiết bị bỏ qua chức năng Trạng thái được kích hoạt của các thiết bị bỏ qua chức năng phải được thể hiện rõ. Phải đáp ứng các điều kiện hoạt động sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) có thể thực hiện thao tác bỏ qua chức năng đối với các công tắc của cửa tầng ( 5 .3.9.4, 5.3.11.2), khóa cửa tầng (5.3.9.1), cửa cabin (5.3.13.2) và khóa cửa cabin (5.3.9.2); c) không thể thực hiện thao tác bỏ qua chức năng đối với công tắc của các cửa cabin và cửa tầng đồng thời cùng một lúc; d) phải trang bị một tín hiệu giám sát riêng biệt đ ể kiểm tra coi các cửa cabin c ó ở vị trí đóng không để cho phép cabin di chuyển khi công tắc đóng của cửa cabin đã được bỏ qua chức năng. Yêu cầu này cũng áp dụng nếu các công tắc đóng cửa cabin và các công tắc đóng cửa tầng được kết hợp ; e) trong trường hợp cửa tầng đóng mở bằng tay thì không thể bỏ qua chức năng của các công tắc cửa tầng (5.3.9.4) và khóa cửa tầng (5.3.9.1) đồng thời cùng một lúc; f) cabin chỉ có thể di chuyển khi có hoạt động kiểm tra (5.12.1.5) hoặc hoạt động kh ẩ n cấp bằng điện (5.12.1.6); g) trong quá trình chuyển động phải kích hoạt t í n hiệu âm thanh tại cabin và ánh sáng nhấp nháy dưới cabin. Cường độ của tín hiệu cảnh báo âm thanh ở phía dưới cabin 1 m phải tối thiểu là 55 dB(A). 5.12.1.9 Ngăn hoạt động bình thường của thang máy bằng mạch phát hiện tiếp đi ể m cửa bị lỗi Khi cabin ở trong vùng m ở cửa, cửa cabin mở và khóa cửa tầng ở trạng thái nhả thì phải giám sát độ chính xác của hoạt động của thiết bị an toàn diện dùng để kiểm tra vị trí đóng của cửa cabin (5.3.13.2), thiết bị an toàn điện dùng để kiểm tra vị trí đ ó ng của thiết bị khóa cửa tầng (5.3.9.1) và tín hiệu giám sát đề cập ở 5.12.1.8.3 d). Nếu có phát hiện lỗi ở các thiết bị thì quá trình vận hành bình thường của thang máy sẽ bị ngăn lại. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Một hệ thống chống trôi bằng điện phải đáp ứng các điều kiện sau: a) cabin phải được điều khiển tự động về tầng thấp nhất trong vòng 15 min sau h à nh trình b ì nh thường cuối cùng; b) trong trường hợp một thang máy được trang bị cửa đóng m ở bằng tay, hoặc cửa đóng mở bằng điện trong đó việc đóng cửa diễn ra do người dùng điều khiển liên tục, thì phải có một thông báo trong cab i n như sau: “ ĐÓNG CỬA/CLOSE DOORS ”. Chiều cao tối thiểu của các ký tự là 50 mm; c) phải có một câu thông báo trên hoặc gần công tắc chính ghi: “Chỉ tắt khi cabin ở tầng thấp nhất” . 5.12.1.11 Thiết bị dừng 5.12.1.11.1 Phải trang bị một thiết bị dừng để dừng thang và giữ cho thang không hoạt động, bao gồm cả các cửa vận hành bằng đ iện: a) trong hố thang thang máy (5.2.1.5.1 a); b) trong buồng puli (5.2.1.5.2 c); c) trên nóc cabin (5.4.8 b); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 e) tại máy kéo thang máy, trừ khi có một công tắc chính hoặc một thiết bị dừng khác nằm gần đó, có thể tiếp cận trong khoảng cách 1 m; f) trên các bảng điều khiển dành cho thử nghiệm (5.2.6. 6 ), trừ khi c ó một công tắc chính hoặc một thiết bị dừng khác nằm gần đó, có thể tiếp cận trong khoảng cách 1 m. Trên hoặc gần thiết bị dừng phải có ký hiệu “DỪNG/STOP” . 5.12.1.11.2 Các thiết bị dừng phải bao gồm các thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. Các thiết bị này phải là dạng có hai trạng thái và phải có thiết kế sao cho thang không th ể hoạt động lại do thao tác vô ý. Các thiết bị dạng n ú t nhấn theo EN 60947-5-5 được sử dụng như thiết bị dừng. 5.12.1.11.3 Không sử dụng thiết bị dừng trong cabin. 5.12.2 Công tắc cực hạn 5.12.2.1 Yêu cầu chung Phải trang bị các công tắc cực hạn: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) ở phần trên cùng của hành trình đối với thang thủy lực. Các công tắc cực hạn phải được lắp đặt gần sát các tầng cuối cùng và đảm bảo loại trừ được khả năng bị tác động do vô ý. Các công tác cực hạn phải tác động trước khi cabin (hoặc đối trọng, nếu có) tiến đến tiếp xúc với bộ giảm chấn, hoặc pít tông tiến đến tiếp x ú c với thiết bị hãm c ó đệm. Tác động của công tắc cực hạn phải được duy trì suốt thời gian giảm chấn bị nén hoặc p í t tông còn nằm trong khu vực của thiết bị hãm có đệm. 5.12.2.2 Tác động công tắc cực hạn 5.12.2.2.1 Phải sử dụng các thiết bị tác động riêng biệt cho các công tắc dừng bình thường ở các tầng đầu, cuối và các công tắc cực hạn. 5.12.2.2.2 Đối với thang máy dẫn động cưỡng bức, việc tác động lên công tắc cực hạn phải được thực hiện: a) bởi một thiết bị liên hệ với chuyển động của máy, hoặc b) bởi cabin hoặc khối lượng cân bằng (nếu có) ở đỉnh giếng thang, hoặc c) ở đỉnh giếng và ở hố giếng thang, trong trường hợp không có khối lượng cân bằng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) trực tiếp bởi cabin ở đỉnh giếng và ở hố giếng thang; hoặc b) gián ti ế p thông qua một thiết bị kết nối với cabin, ví dụ cáp, dây dai hoặc xích. Trong trường hợp b), sự cố bị đứt hay chùng của các kết nối này phải làm máy dừng thông qua một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. 5.12.2.2.4 Trong trường hợp thang thủy lực tác động trực tiếp, việc tác động lên công tắc cực hạn phải được thực hiện: a) bởi cabin hoặc pít tông, hoặc b) gián tiếp thông qua một thiết bị kết nối với cabin, ví dụ cáp, dây dai hoặc xích. Trong trường hợp b), sự cố bị đứt hay chùng của các kết nối này phải làm máy dừng thông qua một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. 5.12.2.2.5 Trong trường hợp thang thủy lực tác động trực tiếp, việc tác động l ên công tắc cực hạn phải được thực hiện: a) trực tiếp bởi pít tông, hoặc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong trường hợp b), sự cố bị đứt hay chùng của các kết nối này phải làm máy dừng thông qua một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. 5.12.2.3 Nguyên lý hoạt động của công tắc cực hạn 5.12.2.3.1 Công tắc cực hạn sẽ m ở : a) trực tiếp bằng phương pháp cơ học để ngắt mạch cung cấp nguồn cho động cơ và phanh; hoặc b) bằng một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2. 5.12.2.3.2 Sau khi công tắc cực hạn hoạt động thì cabin không thể di chuyển để đáp ứng lại các cuộc gọi thang và gọi tầng, ngay cả trong trường hợp cabin của thang thủy lực rời khỏi khu vực tác động của công tắc cực hạn do bị trôi. Khi hệ thống chống trôi bằng điện theo 5.12.1.10 được sử dụng thì tính năng tự động điều cabin sẽ ngay lập tức hoạt động ngay khi cabin rời khỏi vùng tác động của công tắc cực hạn. Cần phải c ó sự can thiệp của người có chuyên môn để đưa thang máy hoạt động trở lại. 5.12.3 Thiết bị báo động khẩn cấp và hệ thống liên lạc nội bộ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.12.3.2 Một hệ thống liên lạc nội bộ, hoặc thiết bị tương tự, được cấp nguồn bằng bộ nguồn khẩn cấp được đ ề cập ở 5.4.10.4 phải được lắp trong cabin và ở nơi diễn ra hoạt động cứu hộ nếu hành trình thang máy vượt quá 30 m hoặc nếu không thể có một kênh liên lạc bằng âm thanh giữa hai nơi. 5.12.4 Chế độ ưu tiên và các tín hiệu 5.12.4.1 Đối với thang máy có cửa vận hành bằng tay, phải có một thiết bị ngăn cabin rời kh ỏ i tầng sau một khoảng thời gian ít nhất là 2 s sau khi dừng. 5.12.4.2 Một hành khách bước vào cabin sẽ có ít nh ấ t l à 2 s sau khi cửa đóng để thao tác trên thiết bị điều khiển, trước khi có một nút gọi thang nào đó bên ngoài có thể được kích hoạt và có hiệu lực. Yêu cầu này không áp dụng trong trường hợp thang vận hành theo điều khiển có nhớ. 5.12.4.3 Trong trường hợp chế độ điều khiển tập hợp, phải có một tín hiệu bằng ánh s á ng, có thể nhìn thấy rõ ràng từ ngoài tầng đ ể báo hiệu cho hành khách đang đứng chờ ngoài tầng về chi ề u di chuyển tiếp theo c ủ a thang m á y. CHÚ THÍCH: Đối với nhóm thang máy thì không khuyến khích sử dụng bảng báo hiệu vị trí ở ngoài tầng. Tuy nhi ê n, nên làm tín hiệu â m thanh báo thang sắp đến. 6 Kiểm tra các yêu cầu về an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ 6.1 Tài liệu tuân thủ kỹ thuật ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Phụ lục B cung cấp những chỉ dẫn về thông tin nằm trong tài liệu tuân th ủ kỹ thuật. 6.2 Kiểm tra thiết kế B ả ng 18 chỉ ra các phương pháp dùng để kiểm tra các yêu cầu về an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ mô tả ở Điều khoản 5. Các điều khoản con thứ cấp không được liệt kê trong bảng sẽ được kiểm tra như là một phần của điều khoản con được trích dẫn. Ví dụ 5.2.2.4 được kiểm tra như là một phần của 5.2.2. Bảng 18 - Phương tiện kiểm tra các yêu cầu về an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ Điều Các yêu cầu về an toàn Kiểm tra trực quan a Kiểm tra/thử nghiệm hiệu năng b Đo lường c ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thông tin người dùng e 5.1 Quy định chung 5.1.1 Các nguy hiểm không nghiêm trọng √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1.2 Thông báo và nhãn √ √ 5.2 Giếng thang, buồng máy và buồng puli ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Yêu cầu chung √ √ √ √ √ 5.2.2 Lối vào giếng thang, buồng máy và buồng puli √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.2.3 C ử a ra vào và cửa khẩn cấp - Cửa sập ra vào - Cửa kiểm tra √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.4 Thông báo √ √ 5.2.5 Giếng thang ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ 5.2.6 Buồng máy và buồng puli √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.3 Cửa tầng và c ử a cabin 5.3.1 Yêu cầu chung √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.2 Chiều cao và chiều rộng lối vào √ √ 5.3.3 Ngưỡng cửa, dẫn hướng, cơ cấu treo cửa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.3.4 Khoảng trống theo chiều ngang của cửa √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.3.5 Độ bền cửa cabin và cửa tầng √ √ √ √ √ 5.3.6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ √ 5.3.7 Chiếu sáng khu vực tầng và đèn hiệu "cabin đến” √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.3.8 Kiểm tra trạng thái đóng và khóa của cửa tầng √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khóa và m ở khóa kh ẩ n cấp cửa tầng và cửa cabin √ √ √ 5.3.10 Các yêu cầu chung cho các thiết bị để xác định trạng thái khóa và trạng th á i đ ó ng của cửa tầng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.11 Cửa tầng dạng lùa gồm nhiều tấm cửa liên kết cơ khí √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.12 Đóng cửa tầng vận hành tự động √ √ √ √ 5.3.13 Thiết bị an toàn điện để xác định cửa cabin đóng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.3.14 Cửa cabin dạng lùa hoặc xếp gồm nhiều tấm cửa liên kết cơ khí √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.15 M ở cửa cabin √ √ √ 5.4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.1 Chiều cao cabin √ √ √ 5.4.2 Diện tích hữu ích, tải danh định, số lượng hành khách ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ 5.4.3 Vách, sàn và nóc cabin √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.4 Cửa cabin, s à n, vách, trần và vật liệu trang trí √ √ 5.4.5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ 5.4.6 Cửa sập thoát hi ể m và cửa thoát hi ể m √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.4.7 Nóc cabin √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị trên nóc cabin √ √ 5.4.9 Thông gi ó √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.4.10 Chiếu sáng √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.11 Đối trọng / khối lượng cân bằng √ √ 5.5 Kết cấu treo, kết cấu bù và phương tiện bảo vệ có liên quan ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phương tiện treo √ √ √ √ 5.5.2 Puli máy kéo, puli, tang cuốn cáp và tỷ số đường kính cáp, đầu cuối cáp/xích √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.5.3 Truyền lực kéo cáp √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.5.4 Quấn cáp cho thang máy dẫn động cưỡng bức √ √ 5.5.5 Phân bố tải trọng giữa các dây cáp hoặc xích ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.5.6 Kết cấu bù √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.5.7 Bảo vệ puli có rãnh, puli và đĩa xích √ √ 5.5.8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ 5.6 Phòng ngừa cabin rơi tự do, vượt tốc, di chuyển không định trước và trôi 5.6.1 Yêu c ầ u chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.6.2 Bộ hãm an toàn và phương tiện kích hoạt √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.6.3 Van ngắt √ √ √ √ 5.6.4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ 5.6.5 Thiết bị hãm √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.6.6 Phương tiện bảo vệ vượt tốc cabin chiều đi l ê n √ √ √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảo vệ cabin di chuy ể n không định trước √ √ √ √ √ 5.7 Ray dẫn hướng 5.7.1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ 5.7.2 Ứng suất và độ võng cho phép √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ 5.7.3 Kết hợp các mức tải và lực √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ số tác động √ 5.8 Bộ giảm chấn 5.8.1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ √ 5.8.2 Hành trình của bộ giảm chấn cabin và đối trọng √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.9 Máy thang máy và các thiết bị kết hợp 5.9.1 Yêu cầu chung √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.2 Máy kéo cho thang máy dẫn động ma sát và thang máy dẫn động cưỡng bức √ √ √ √ √ 5.9.3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ √ 5.10 Lắp đặt điện và thiết bị điện 5.10.1 Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ 5.10.2 Các đầu nối dây dẫn cung cấp nguồn đầu vào ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.3 Công tắc tơ, rơle công tắc tơ, các bộ phận của mạch an toàn √ √ √ 5.10.4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ √ 5.10.5 Các công tắc chính √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.10.6 Đi dây điện √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiếu sáng và các ổ cắm √ √ √ √ 5.10.8 Điều khiển cấp nguồn cho chiếu sáng và các ổ cắm √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.10.9 Bảo vệ nối đất √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.10 Nhận diện thiết bị điện √ √ √ 5.11 Bảo vệ chống hư hỏng điện; phân tích hư hỏng; các thiết bị an toàn điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảo vệ chống hư hỏng điện; phân tích hư hỏng √ √ √ √ 5.11.2 Các thiết bị an toàn đ iện √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.12 Điều khiển - Công tắc cực hạn - Các mức ưu tiên 5.12.1 Điều khi ể n hoạt động của thang máy √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ 5.12.2 Công tắc cực hạn √ √ √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị báo động khẩn cấp và hệ thống liên lạc nội bộ √ √ √ √ √ 5.12.4 Chế độ ưu tiên và các tín hiệu √ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 √ √ √ a Phương pháp kiểm tra trực quan được dùng đ ể kiểm tra các đặc tính c ầ n thiết đ ố i v ớ i các yêu cầu của phương pháp kiểm định trực quan b Kiểm tra/thử nghi ệ m hiệu năng đ ể xác nhận rằng các tính năng được trang bị hoạt động đúng theo yêu cầu c Đo lường được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị để xác định coi có đáp ứng các yêu cầu về các mức giới hạn cụ th ể d Bảng vẽ/tính toán sẽ xác nhận các đặc tính thiết kế của thiết bị được trang bị có đáp ứng các yêu c ầ u e Xác nhận các nội dung tương ứng được đề cập trong sổ tay hướng dẫn hoặc được đánh dấu 6.3 Kiểm tra và thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3.1 Hệ thống phanh (5.9.2.2) Quá trình thử nghiệm phải chứng tỏ rằng: a) tự b ả n thân phanh cơ điện phải có khả năng dừng máy lại khi cabin đang đi xuống với tốc độ danh định và mang mức tải bằng tải định mức cộng thêm 25 %. Trong những điều kiện này, gia tốc hãm của cabin phải không vượt quá mức gia tốc hãm do hoạt động của bộ hãm an toàn hoặc do quá trình dừng trên bộ giảm chấn tạo ra; b) thêm vào đó, bằng các thử nghiệm thực tế phải chứng tỏ rằng nếu một bộ phanh không hoạt động thì vẫn phải có đủ lực phanh tác động để làm cabin giảm tốc khi đang đi xuống với tốc độ định mức và mang t ả i định mức (xem 5.9.2.2.2.1); c) với cabin mang mức tải nằm trong giới hạn giữa (q - 0,1) x Q và (q + 0,1) x Q th ì phải kiểm tra để xác nhận rằng thao thác nhả phanh bằng tay (5.9.2.2.2.7) sẽ làm cho thang máy chuyển động một cách tự nhiên, hoặc phương tiện dùng cho mục đích này (5.9.2.2.2.9 b) phải sẵn c ó và có thể hoạt động trong đó q là hệ số cân bằng th ể hiện độ cân bằng đối trọng đối với tải danh định; Q là tải định mức. 6.3.2 Lắp đặt điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) ki ể m tra trực quan (ví dụ xem coi c ó hư h ỏ ng, dây dẫn bị l ỏ ng, hay tất c ả dây nối đất đã được nối); b) lớp vỏ bảo vệ dây dẫn theo TCVN 7447-6 (IEC 60364-6), 61.3.2 a) còn nguyên vẹn (5.10.9); c) đo thử độ cách điện của các mạch khác nhau (5.10.1.3). Tất cả các linh kiện điện tử phải đ ược ngắt điện đối với phép đo này; d) kiểm tra mức độ hiệu qu ả của các biện pháp bảo vệ khỏi sự cố (bảo vệ tránh tiếp xúc gián tiếp) bằng cách tự động ngắt nguồn theo yêu cầu của TCVN 7447-6 (IEC 60364-6), 61.3.6 và 61.3.7. 6.3.3 Kiểm tra lực kéo ma sát (5.5.3) Lực kéo ma sát c ầ n được kiểm tra bằng cách cho dừng nhiều lần với yêu cầu khắt khe nhất đối với phanh tương thích với thang máy lắp đặt. Cabin phải dừng hẳn sau mỗi lần thử. Thử nghiệm phải được tiến hành: a) ở phần phía trên của hành trình khi cabin đi lên không tải; b) ở phần phía dưới của hành trình khi cabin đ i xuống mang mức t ả i bằng 125 % tải định mức; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3.4 Bộ hãm an toàn cabin (5.6.2) Mục đích của việc thử nghi ệ m trước khi đ ưa vào sử dụng là để kiểm tra việc lắp đặt đúng, thiết lập đúng v à t í nh an toàn của thiết bị tổng thể, bao gồm cabin và các phần trang trí hoàn thiện, bộ hãm an toàn, ray dẫn hướng và việc lắp các thanh ray vào tòa nhà. Việc thử nghiệm phải thực hiện khi cabin đi xuống, với mức tải yêu cầu được phân bố đều trên sàn cabin, máy kéo chạy cho đến khi cáp trượt hoặc chùng và dưới những điều kiện sau: a) với bộ hãm an toàn tức thời: Cabin di chuy ể n với tốc độ định mức và mang: 1) t ả i định mức khi mức tải này tương ứng với B ả ng 6 (5.4.2.1), hoặc 2) đối với thang thủy lực là 125 % tải định mức, trừ khi tải trọng không vượt quá mức tải tương ứng trong B ả ng 6 và tải định mức thấp hơn giá trị cho trong Bảng 6 (5.4.2.1); b) với bộ hãm an toàn loại êm: Đối với thang máy dẫn động ma sát thì cabin mang mức tải bằng 125 % t ả i định mức, và di chuyển với tốc độ định mức hoặc thấp hơn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đối với thang thủy lực, khi mức tải định mức nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 6 (5.4.2.1) thì cabin mang mức tải b ằ ng 125 % tải định mức, trừ khi tải trọng không vượt quá mức tải tương ứng trong Bảng 6, và di chuyển với tốc độ định mức hoặc thấp hơn. Khi thử nghiệm được tiến hành với tốc độ nhỏ hơn tốc độ định mức, nhà sản xuất cần cung cấp đồ thị đường cong thể hiện đáp ứng của mẫu bộ hãm an toàn loại êm dùng thử nghiệm khi được thử nghiệm động cùng với hệ thống treo gắn kèm. Sau khi thử nghiệm, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư hỏng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Nếu cần thiết, các bộ phận ma sát có thể được thay thế. Ch ỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắt thường là đ ủ . Để thuận tiện cho việc tháo bộ hãm an toàn, quá trình thử nghiệm nên được thực hiện tại vị trí đối diện cửa để có thể dỡ tải ra khỏi cabin. 6.3.5 Bộ hãm an toàn của đối trọng hoặc khối lượng cân bằng (5.6.2) Mục đích của việc thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng là để kiểm tra việc lắp đặt đúng, thiết lập đúng và đặc tính an toàn của thiết bị tổng thể, bao gồm cabin và các phần trang trí hoàn thiện, bộ hãm an toàn, ray dẫn hướng và việc lắp các thanh ray vào tòa nhà. Thử nghiệm được tiến hành khi đối trọng hoặc khối lượng cân bằng đi xuống, và dưới những điều kiện sau. Máy phải tiếp tục chạy cho đến khi cáp bị trượt hoặc chùng: a) bộ hãm an toàn tức thời được tác động bởi bộ bảo vệ vượt tốc hoặc cáp an toàn: Thử nghiệm được tiến hành với cabin không tải với tốc độ định mức; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thử nghiệm được tiến hành với cabin không tải với tốc độ định mức hoặc th ấ p hơn; Khi thử nghi ệ m được tiến hành với tốc độ nhỏ hơn tốc độ định mức, nhà sản xuất cần cung cấp đồ thị đường cong thể hiện đáp ứng của mẫu bộ hãm an toàn loại êm dùng thử nghiệm dưới tác động của đối trọng hoặc khối lượng cân bằng khi được thử nghiệm động cùng với hệ thống treo gắn kèm. Sau khi thử nghiệm, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư hỏng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Nếu cần thiết, các bộ phận ma sát có thể được thay thế. Ch ỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắt thường là đủ. 6.3.6 Thiết bị hãm (5.6.5) a) thử nghiệm động Thử nghiệm được tiến hành khi cabin đi xuống với tốc độ bình thường, với tải phân bố đều, các tiếp đi ể m trên thiết bị hãm và trên bộ giảm chấn tiêu tán nhiệt (5.6.5.7), nếu có, phải được ngắn mạch để tránh làm đóng các van điều khiển đi xuống. Cabin mang mức tải bằng 125 % tải định mức và bị thiết bị hãm làm dừng lại tại mỗi tầng. Sau khi thử nghiệm, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư hỏng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Chỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắt thường là đ ủ . b) kiểm tra trực quan thao tác khớp vào của các chốt hãm và các giá đỡ, và khoảng trống theo chiều ngang khi chuyển động giữa các chốt hãm và các giá đỡ trong suốt hành trình; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3.7 Bộ giảm chấn (5.8.1, 5.8.2) a) với các bộ giảm chấn loại hấp thụ năng lượng: Việc thử nghiệm được tiến hành theo cách sau: cab i n mang tải định mức được đặt trên (các) bộ giảm chấn, các sợi cáp được làm chùng hoặc áp suất của hệ thống thủy lực được giảm về mức tối thiểu bằng cách nhấn nút hạ xuống khẩn c ấ p bằng tay, và kiểm tra độ nén tương ứng với con số được cho trong t à i liệu tuân th ủ kỹ thuật (xem Phụ lục B); CHÚ THÍCH: Có thể cần phải làm mất tác dụng của thiết bị chỉnh áp suất tối thiểu hoặc tạm thời chỉnh lại các thiết lập của thiết bị điều chỉnh áp suất thấp tối thiểu. b) với các bộ giảm chấn loại tiêu tán năng lượng: Việc thử nghiệm được tiến hành theo cách sau: cabin mang tải định mức và đ ối trọng được đưa xuống tiếp xúc với các bộ giảm chấn với tốc độ định mức hoặc với tốc đ ộ được dùng để tính toán cho hành trình của các bộ giảm chấn, trong trường hợp sử dụng bộ giảm chấn hành trình ngắn cùng với việc kiểm tra gia tốc hãm (5.8.2.2.2). Sau khi thử nghi ệ m, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư h ỏ ng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Chỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắ t thường là đủ . 6.3.8 Van ngắt (5.6.3) Tiến hành thử nghiệm hệ thống với cab i n mang tải định mức được phản bố đều đi xuống vượt tốc (5.6.3.1) để vận hành van ngắt. Có thể kiểm tra coi vận tốc kích hoạt có được điều chỉnh đúng, ví dụ bằng cách so sánh với sơ đồ điều chỉnh của nhà sản xuất (xem Phụ lục B). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3.9 Van hạn áp/van một chiều (5.6.4) Kiểm tra tốc độ tối đ a v max không vượt quá giá trị v d + 0,30 m/s: - bằng cách đo, hoặc - sử dụng công thức sau: trong đó p là áp suất khi đ ầy tải, tính bằng megapascal; p t là áp suất đo được trong hành trình đi xuống với cabin mang tải định mức, tính bằng megapascal; Nếu cần thiết thì phải tính đến tổn thất áp suất và tổn thất ma sát. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 v t là tốc độ đo được trong suốt hành trình đi xuống với cabin mang tải định mức, tính bằng mét trên giây; 6.3.10 Thử nghiệm áp suất Một mức áp suất bằng 200 % áp suất khi đầy tải tác động lên hệ thống thủy lực giữa van một chiều và kích. Sau đó quan sát trong kho ả ng thời gian 5 min đ ể coi có dấu hiệu áp suất bị giảm và rò rỉ (phải tính đến các tác động có th ể có do nhiệt độ chất lỏng thủy lực thay đổi). Sau quá trình thử nghiệm này, thông qua sát bằng mắt, đảm bảo hệ thống thủy lực vẫn nguyên vẹn: Thử nghiệm này được tiến hành sau thử nghiệm thả rơi thiết bị (5.6) và bao gồm bất kỳ bộ phận thủy lực nào thuộc phương tiện bảo v ệ cabin khỏi chuyển động mất điều khiển. 6.3.11 Thiết bị khống chế cabin vượt tốc theo chiều lên (5.6.6) Thử nghiệm được tiến hành khi cabin không mang tải đi lên với tốc độ không thấp hơn tốc độ định mức, ch ỉ sử dụng phương tiện này để dừng cabin. 6.3.12 Dừng cabin tại tầng và độ chính xác dừng tầng (5.12.1.1.4) Độ chính xác khi dừng của cabin tại tất cả các tầng, ở cả hai chiều di chuyển cho những tầng ở giữa phải được kiểm tra để đảm bảo đáp ứng theo 5.12.1.1.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3.13 Bảo vệ cabin di chuyển không định trước (5.6.7) Mục đích của quá trình thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng là nhằm kiểm tra các chi tiết cảm biến và hãm. Yêu cầu thử nghiệm: ch ỉ sử dụng chi tiết hãm của thiết bị được xác định ở 5.6.7 để thử nghiệm việc hãm thang máy. Quá trình thử nghiệm phải: - bao gồm việc xác nhận chi tiết hãm của thiết bị được kích hoạt theo như yêu cầu của quá trình kiểm tra mẫu; - được thực hiện bằng cách cho cabin không tải đi lên trong phần bên trên của giếng thang (ví dụ từ một t ầ ng từ lối ra vào trên cùng) và cho cabin đầy t ả i đi xuống trong phần bên dưới của giếng thang (ví dụ từ một tầng từ lối ra vào dưới cùng) với một tốc độ được 'thiết lập trước’, (ví dụ như tốc độ được xác định trong quá trình thử nghiệm mẫu, tốc độ kiểm tra,...); Quá trình thử nghiệm, theo như xác định trong quá trình kiểm tra mẫu, sẽ xác nhận rằng khoảng cách di chuyển không định trước của cabin không vượt quá giá trị cho ở 5.6.7.5. Nếu thiết bị có yêu cầu thêm chức năng tự giám sát (5.6.7.3) thì cũng phải kiểm tra chức năng này. CHÚ THÍCH: Nếu chi tiết hãm của thiết bị bao gồm các chi tiết lắp tại sàn các tầ ng thì có thể phải cần lặp lại các thử nghiệm tại mỗi tầng có liên quan. 6.3.14 Bảo vệ chống rơi/bị nghiền cắt (5.3.9.3.4) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 Thông tin cho sử dụng 7.1 Yêu cầu chung Tiêu chuẩn này bao gồm một s ổ tay hướng dẫn và một cuốn sổ nhật ký. 7.2 Sổ tay hướng dẫn 7.2.1 Yêu cầu chung Nhà sản xuất/nhà cung cấp phải cung cấp s ổ tay hướng dẫn. 7.2.2 Sử dụng bình thường S ổ tay hướng dẫn sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho quá trình sử dụng bình thường của thang máy và hoạt động cứu hộ như mô t ả tron g FN 13015 và cụ thể là về những thông tin sau: a) gi ữ cho cửa buồng m áy và buồn g puli ở trạn g thái khóa; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) biện pháp phòng ngừa trong trư ờ ng hợp thang máy có giếng thang bao che một phần (5.2.5.2.3 e); d ) những trường hợp cần có sự can thiệp của nhân viên b ả o tr ì có chuyên môn; e) số lượng người được phép trên nóc cabin và dưới hố thang để thực hiện bảo trì và kiểm tra; f) luôn cập nhật sổ nhật ký; g) vị trí để và cách sử dụng các dụng cụ đặc biệt, nếu có (xem 7.2.3); h) việc sử dụng ch ì a khóa mở cửa khẩn c ấ p, chi tiết hóa các biện pháp phòng ngừa thiết yếu cần sử dụng để tránh các tai nạn có thể xảy ra do quá trình m ở kh ó a và sau đó không được khóa chặt lại; Chìa kh ó a này phải có sẵn tại tòa nhà lắp đặt thang máy và ch ỉ có những người c ó phận sự được tiếp cận. Chìa khóa mở cửa khẩn c ấ p phải được dán nhãn để người sử dụng chú ý về những nguy hiểm có th ể phát sinh khi sử dụng và đảm bảo rằng cửa được khóa lại sau khi đóng. i) hoạt động cứu hộ: cụ thể phải có các hướng d ẫ n chi tiết về cách nhả các thiết bị như phanh, phương tiện bảo vệ cabin vượt tốc chiều đi lên, phương tiện bảo vệ cabin chuyển động không định trước, van ngắt và bộ hãm an toàn, bao gồm cả việc nhận dạng các dụng cụ đặc biệt, nếu có. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tài liệu hướng dẫn phải tuân theo EN 13015. Tài liệu phải cung cấp thông tin nhận dạng và cách sử dụng các dụng cụ đặc biệt. Các bộ giảm chấn loại hấp thụ được làm từ các vật liệu tổng hợp phải được kiểm tra định kỳ về tu ổ i thọ theo những ch ỉ dẫn của nhà sản xuất (xem TCVN 6396-50 (EN 81-50), 5.5.1 c) và 5.5.4 i). 7.2.4 Kiểm tra và thử nghiệm Tài liệu hướng dẫn ph ả i cung c ấ p các thông tin sau. a) các kiểm tra định kỳ Khi các cuộc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ diễn ra sau khi thang máy được đưa vào sử dụng để xác nhận chúng vẫn ở trình trạng tốt th ì những cuộc kiểm tra và thử nghiệm này phải được tiến hành theo Phụ lục C và được ghi nhận trong sổ nhật ký. b) bất kỳ yêu cầu cụ th ể nào khác 7.3 Sổ nhật ký ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7.3.2 Các đặc tính cơ bản của thang máy phải được ghi nhận trong s ổ nhật ký. Bản ghi hoặc hồ sơ này bao gồm: a) một phần kỹ thuật cung cấp: 1) ngày tháng máy được đưa vào sử dụng; 2) các đặc tính cơ bản của thang máy; 3) các đặc tính của cáp và/hoặc xích; 4) các đặc tính của các bộ phận được yêu cầu phải kiểm tra về tính tuân thủ (Phụ lục B); 5) sơ đồ lắp đặt trong tòa nhà; 6) sơ đồ mạch điện; Sơ đồ mạch điện có thể chỉ giới hạn ở các mạch đ ủ để có cái nhìn chung về các vấn đề an toàn cần lưu ý và sử dụng các ký hiệu theo IEC 60617-DB. Bất kỳ ký hiệu sơ đồ điện nào không có trong IEC 60617-DB phải được thể hiện riêng và được mô tả trên sơ đồ hoặc trong các tài liệu hỗ trợ. Các biểu tượng và ký hiệu của các linh kiện và thiết bị phải nhất quán trong t ấ t cả các tài liệu và trên thang máy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu sơ đồ mạch điện có nhiều bản thay thế thì phải chỉ rõ bản nào có hiệu lực, ví dụ bằng cách li ệt kê các giải pháp thay thế có thể áp dụng; 7) các sơ đồ mạch thủy lực (sử dụng các biểu tượng từ TCVN 1806-1 (ISO 1219-1); Các sơ đồ mạch có thể chỉ giới hạn ở các mạch đ ủ để có cái nhìn quy định chung về các vấn đề an toàn c ầ n lưu ý. Các từ viết tắt sử dụng với bi ể u tượng phải được giải thích bằng thuật ngữ. 8) áp suất khi đầy tải; 9) các đặc tính hoặc loại chất lỏng thủy lực; 10) các đặc tính của mỗi nguồn đầu vào: - điện áp danh định, số pha và t ầ n số (nếu là dòng xoay chiều); - dòng đầy tải; - cấp độ ngắn mạch ở vị trí các cổng nguồn đầu vào; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bản ghi hoặc hồ sơ này phải luôn được cập nhật trong trường hợp: 1) có chỉnh sửa quan trọng đối với thang máy (Phụ lục C); 2) thay thế c á p hoặc các phần quan trọng; 3) có tai nạn. Bản ghi hoặc hồ sơ này phải luôn có sẵn cho nhữn g người thực hiện công việc bảo trì, và cho những người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm cho các cuộc kiểm tra và thử nghi ệ m đ ịnh kỳ. Phụ lục A (Quy định) Danh mục các thiết bị an toàn điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điều Các thiết bị cần kiểm tra Cấp độ SIL tối thi ể u 5.2.1.5.1 a) Thiết bị dừng trong hố thang 3 5.2.1.5.2 c) Thiết bị dừng trong buồng puli 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kiểm tra vị trí c ấ t giữ thang leo vào hố thang 1 5 .2.3.3 Kiểm tra vị trí đóng của cửa ra vào , cửa khẩn cấp và cửa kiểm tra 2 5.2.5.3.1 c) Kiểm tra trạng thái đóng của cửa cabin 2 5.2.6.4.3.1 b) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 5.2.6.4.3.3 e) Kiểm tra vị trí khóa của c ử a kiểm tra hoặc cửa sập 2 5.2.6.4.4.1 d) Kiểm tra trạng thái m ở của các cửa của lối ra vào hố thang 2 5.2.6.4.4.1 e) Kiểm tra trạng thái không hoạt động của thiết bị cơ khí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.6.4.4.1 f) Kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị cơ khí 3 5.2.6.4.5.4 a) Kiểm tra vị trí rút vào của bệ làm việc 3 5.2.6.4.5.5 b) Kiểm tra vị trí rút vào của chốt chặn di động 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kiểm tra vị trí vươn ra của chốt chặn di động 3 5.3.9.1 Kiểm tra trạng thái đóng của thiết bị khóa cửa tầng 3 5.3.9.4.1 Kiểm tra trạng thái đóng của cửa tầng 3 5.3.11.2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 5.3.13.2 Kiểm tra vị trí đóng của cửa cabin 3 5.4.6.3.2 Kiểm tra trạng thái đóng của cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hi ể m trong cabin 2 5.4.8 b) Thiết bị dừng trên nóc cabin ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.5.3 c) 2) Kiểm tra thao tác nâng cabin hoặc đối trọng 1 5.5. 5 .3 a) Kiểm tra độ giãn tương đối một cách bất thường của dây cáp hoặc xích trong trường hợp kết cấu treo dạng hai dây cáp hoặc hai dây xích 1 5.5. 5 .3 b) Kiểm tra cáp chùng hoặc xích chùng đối với thang d ẫ n động cưỡng bức hoặc thang thủy lực 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kiểm tra độ căng trên cáp bù 3 5.5.6.1 c) Kiểm tra thiết bị chống nẩy 3 5.6.2.1.5 Kiểm tra tình trạng không hoạt động của bộ hãm an toàn cabin 1 5.6.2.2.1.6 a) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 5.6.2.2.1.6 b) Kiểm tra trạng thái nhả của bộ khống chế vượt tốc 3 5.6.2.2.1.6 c) Kiểm tra độ căng trên cáp của bộ khống chế vượt tốc 3 5.6.2.2.3 e) Kiểm tra tình trạng đứt hoặc chùng của cáp an toàn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.2.2.4.2 h) Kiểm tra vị trí rút vào của tay đòn kích hoạt 2 5.6. 5 .9 Kiểm tra vị trí rút vào của thiết bị hãm 1 5.6.5.10 Kiểm tra quá trình tr ở lại vị trí vươn dài bình thường của bộ giảm chấn trong đó sử dụng loại tiêu tán năng lượng kết hợp với thiết bị hãm 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kiểm tra phương tiện bảo vệ cabin vượt tốc chiều đi lên 2 5.6.7.7 Phát hiện cabin di chuyển không định trước với cửa m ở 2 5. 6 .7.8 Kiểm tra việc kích hoạt phương tiện bảo vệ tránh cửa m ở khi cabin di chuyển không định trước 1 5.8.2.2.4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 5.9.2.3.1 a) 3) Kiểm tra vị trí của vô lăng tháo lắp được 1 5.10.5.2 Điều khiển công tắc chính bằng công tắc tơ ngắt mạch 2 5.12.1.3 Kiểm tra gia tốc hãm trong trường hợp bộ giảm chấn hành trình ngắn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.12.1.4 a) Kiểm tra quá trình ch ỉ nh tầng, ch ỉ nh lại tầng và các hoạt động chuẩn bị 2 5.12.1.5.1.2 a) Công tắc vận hành kiểm tra 3 5.12.1.5.2.3 b) Kiểm tra các nút nhấn kết hợp với hoạt động kiểm tra 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Công tắc cho hoạt động khẩn cấp bằng điện 3 5.12.1.8.2 Thiết bị bỏ qua chức năng cho các công tắc cửa tầng và cửa cabin 3 5.12.1.11.1 d) Thiết bị dừng với hoạt động kiểm tra 3 5.12.1.11.1 e) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 5.12.1.11.1 f) Thiết bị dừng trên bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp và thử nghiệm 3 5.12.2.2.3 Kiểm tra độ căng trên thiết bị truyền dẫn vị trí cabin (các công tắc cực hạn) 1 5.12.2.2.4 Kiểm tra độ căng trên thiết bị truyền dẫn vị trí pít tông (các công tắc cực hạn) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.12.2.3.1 b) Các công tắc cực hạn 1 CHÚ THÍCH: Các c ấ p độ SIL chỉ phù hợp cho hệ thống PESSRAL như mô tả ở 5.11.2.6. Phụ lục B (Tham khảo) Tài liệu tuân thủ kỹ thuật Tài liệu tuân th ủ kỹ thuật phải g ồ m các thông tin sau, có thể cần thiết cho các quy trình đ ánh giá tuân thủ: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Chi tiết về nơi sẽ kiểm tra thang máy; - Mô t ả Quy định chung của thang máy (các đ ặc tính, tải trọng, tốc độ, độ cao phục vụ, điểm dừng,...); - Bản vẽ thiết k ế và sản xuất và/hoặc các sơ đồ (cơ khí/điện/thủy lực). CHÚ THÍCH: Các b ả n vẽ và sơ đồ dùng để hiểu về cách thiết kế và hoạt động của thang. - Một bản sao các giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu của các bộ phận an toàn sử dụng trong thang máy. Xem thêm TCVN 6396-50 (EN 81-50); - Các giấy chứng nhận và/hoặc báo cáo, nếu c ó , về: - Cáp hoặc xích; - Các tấm kính; - Thử nghiệm tác động đối với cửa; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Kết của của bất kỳ thử nghiệm hoặc tính toán nào được ch í nh nhà sản xuất tiến hành hoặc thuê thầu phụ thực hiện: - ví dụ các tính toán về dẫn động ma sát, ray dẫn hướng, thủy lực; - Một bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng cho thang máy: - Bản vẽ bố trí và sơ đồ; CHÚ THÍCH: Bản vẽ bố trí và sơ đ ồ được dùng cho quá trình sử dụng thông thường, bảo trì, sửa chữa, kiểm tra định kỳ và hoạt động cứu hộ. - Hướng dẫn sử dụng thang máy; - Hướng dẫn bảo trì (xem EN 13015); - Các quy trình khẩn c ấ p; - Các yêu cầu của nhà sản xuất cho việc kiểm tra định kỳ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - S ổ nhật ký; CHÚ THÍCH: S ổ nhật ký dùng cho các ghi chú về việc sửa ch ữ a và kiểm tra đ ịnh kỳ, nếu phù hợp. Phụ lục C (Tham kh ả o) Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ, kiểm tra và thử nghiệm sau sửa chữa quan trọng hoặc sau tai nạn C.1 Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ không nghiêm ngặt hơn các cuộc kiểm tra và thử nghiệm trước khi thang máy được đưa vào sử dụng lần đầu tiên. Các thử nghiệm định kỳ n à y, thông qua các thao tác lặp đi lặp lại, không được gây ra hiện tượng hao mòn quá mức hoặc tạo ra những ứng lực có thể làm gi ả m độ an toàn của thang máy. Yêu cầu này đặc biệt áp dụng cho các thử nghiệm trên các thiết bị như bộ hãm an toàn và bộ giảm chấn. Việc thử nghiệm trên các thiết bị này phải diễn ra với cabin không tải và ở tốc độ nhỏ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phải đính kèm một b ả n sao chính xác của báo cáo vào bản ghi hoặc hồ sơ trong phần được đề cập ở 7.3.2 b). C.2 Kiểm tra và thử nghiệm sau sửa chữa quan trọng hoặc sau ta i nạn Các sửa chữa quan trọng và sự cố tai nạn phải được ghi nhận trong phần kỹ thuật của bản ghi hoặc hồ sơ đề cập ở 7.3.2 b). Cụ thể, các nội dung sau được xem là sửa ch ữ a quan trọng: a) thay đổi về: - tốc độ định mức; - tải định mức; - khối lượng cabin; - hành trình; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - loại thiết bị khóa (việc thay thế một thiết bị khóa bằng một thiết bị cùng loại không được xem là sự thay đổi quan trọng) (5.3.9.1 và 5.3.9.2); - hệ thống điều khiển; - ray dẫn hướng hoặc loại ray dẫn hướng (5.7); - loại cửa (hoặc thêm một hay nhiều cửa cabin hoặc c ử a tầng) (5.3); - máy dẫn động hoặc puli máy dẫn động (5.9.2); - bộ khống chế vượt tốc (5.6.2.2.1); - Thiết bị khống chế cabin vượt tốc theo chiều lên (5.6.6); - bộ giảm chấn (5.8); - bộ hãm an toàn (5.6.2.1); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - thiết bị hãm (5.6.5); - kích (5.9.3.2); - van giảm áp (5.9.3.5.3); - van ngắt (5.6.3); - van hạn áp/van một chiều (5.6.4); - thiết bị cơ khí ngăn cabin di chuy ể n (5.2.6.4.3.1); - thiết bị cơ khí làm dừng cabin (5.2.6.4.4.1); - bệ làm việc (5.2.6.4.5); - thiết bị cơ khí đ ể chặn cabin hoặc các chốt chặn di động (5.2.6.4.5.2); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục D (Tham khảo) Buồng máy - Lối vào CHÚ D Ẫ N: 1 cửa ra vào và c ử a sập (xem 5.2.3) A ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 buồng máy (xem 5.2.6) B xem 5.2. 6.4.5 3 lối ra vào (xem 5.2.2) C xem 5.2. 6.4.6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 D xem 5.2. 6.4.4 E xem 5.2. 6.6 F ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A xem 5.2. 6.4.3 B xem 5.2. 6.4.5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C xem 5.2. 6.4.6 Hình D.1 - Buồng máy - Lối vào (5.2.2) Phụ lục E ( Tham khảo) Các phần liên kết của tòa nhà E.1 Yêu cầu chung Kết cấu tòa nhà phải được xây dựng sao cho có thể chịu được các tải trọng và lực do các thiết bị của thang máy tác động lên. N ế u không có mô tả nào khác trong tiêu chuẩn này cho các ứng dụng cụ thể thì các tải trọng và lực là: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - các giá trị do khối lượng chuyển động và các hoạt động khẩn cấp của chúng tạo nên. Ả nh hư ở ng động được thể hiện bằng hệ số 2. E.2 Kết nố i các ray dẫn hướng Các ray dẫn hướng của thang máy phải được kết nối sao cho làm giảm thiểu các ảnh hưởng do việc dịch chuyển của phần kết cấu tòa nhà mà các thanh ray này được gắn vào. Khi xem xét các tòa nhà được xây từ bê tông, gạch khối hoặc gạch thì có thể gi ả định rằng các giá đ ỡ ray dẫn hướng không bị dịch chuyển do xê dịch của các vách giếng thang (khác với việc bị nén, xem 5.7). Tuy nhiên nếu các giá đỡ ray dẫn hướng được gắn vào kết cấu tòa nhà thông qua dầm thép, hoặc kết nối với các khung gỗ th ì có thể có độ võng trên kết cấu này do tải trọng cabin tác động lên các ray dẫn hướng và giá đỡ. Ngoài ra kết cấu đỡ thang máy có thể dịch chuyển do tác động của các lực bên ngoài như tải trọng gi ó , tải trọng tuyết,... Bất kỳ độ võng nào của các thanh dầm hoặc khung ở trên phải được tính đến khi thực hiện quá trình t í nh toán theo yêu cầu ở 5.7. Tổng độ v õ ng cho phép của các ray dẫn hướng để đảm bảo an toàn, chẳng hạn cho hoạt động của bộ hãm an toàn, phải tính đến độ dịch chuyển của thanh ray do độ võng của kết cấu toà nhà v ề độ võng của bản thân thanh ray do tải cabin tác động lên. Do đó n g ười chịu trách nhiệm cho việc thiết kế và lắp đặt các kết cấu hỗ trợ phải trao đ ổ i với nhà cung cấp thang máy đ ể đảm bảo rằng các kết c ấ u n à y phù hợp với mọi điều kiện tải trọng. E.3 Thông gió cabin, giếng thang và buồng máy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Xem 0.4.2, 0.4.17 và 0.4.18. Yêu cầu về thông về gió phù hợp cho giếng thang và buồng máy thường có trong các quy định sở tại về xây dựng, đó có thể là các yêu cầu cụ th ể hoặc là yêu cầu tổng quát áp dụng cho các tòa nhà xây dựng có lắp đ ặ t máy hoặc phục vụ con người (chẳng hạn để làm việc hoặc giải trí). Do đó tiêu chuẩn này không thể cung cấp những chỉ dẫn chính xác về các yêu cầu cụ thể cho việc thông gió ở những khu vực như thế khi mà giếng thang và buồng máy chỉ là một phần trong một môi trường xây dựng tổng thể lớn hơn và thường là rất phức tạp. Làm như vậy có th ể dẫn đến xung đột với các quy định về xây dựng. Tuy nhiên vẫn có thể cung cấp những hướng dẫn chung. E.3.2 Thông gió giếng thang và cab i n Đối với những người đang sử dụng thang máy, làm việc trong giếng thang hoặc những người bị mắc kẹt trong cabin hoặc giếng thang nếu cabin bị ngừng giữa tầng thì sự an toàn và thoải mái phụ thuộc vào nhiều yếu tố: - Nhiệt độ môi trường trong giếng thang như là một phần của tòa nhà hoặc thậm chí là hoàn toàn riêng biệt; - Tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời; - Chất hữu cơ dễ bay hơi, khí C O 2 , chất lượng không khí; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Kích thước giếng thang, cả tiết diện ngang và chiều cao; - Số lượng, kích thước, khe hở xung quanh và vị trí của cửa tầng; - Lượng nhiệt dự kiến tỏa ra từ các thiết bị lắp đặt; - Kế hoạch phòng chữa cháy, thông khói và hệ thống BMS (hệ thống quản lý tòa nhà) có liên quan; - Độ ẩ m, bụi và hơi; - Luồng không khí (nóng/lạnh) và công nghệ tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà được áp dụng; - Độ k í n khí của giếng thang và toàn bộ tòa nhà. Cabin phải được trang bị phương tiện thông gió đầy đủ đ ể đảm bảo đủ luồng không khí cho số hành khách được phép tối đa (xem 5.4.9). Trong quá trình vận hành bình thường và bảo trì thang máy, nhìn chung các khe h ở xung quanh cửa tầng, quá trình đóng/mở cửa tầng và hiệu ứng bơm không khí do cabin chuyển động trong giếng thang cũng có thể đã đủ để lấy lượng không khí lưu thông từ các cầu thang bộ, s ả nh và giếng thang cho nhu cầu cần thiết. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đặc biệt phải chú ý đến các tòa nhà (mới hoặc cải tạo lại) trong đó có sử dụng các công nghệ và thiết kế tiết kiệm năng lượng. Giếng thang không được thiết kế để làm phương tiện thông gió cho các khu vực khác của tòa nhà. Một số trường hợp thực tế có thể cực kỳ nguy hiểm, như môi trường công nghiệp hoặc bãi đậu xe ngầm. Khí độc có thể được hút thông qua giếng thang và khiến cho người sử dụng thang gặp thêm nguy hiểm. Trong những trường hợp này, không được dẫn không khí bẩn từ các khu vực khác vào để thông hơi giếng thang. Phải đặc biệt chú ý hơn nếu giếng thang là một phần của giếng phòng chống hỏa hoạn. Trong những trường hợp này nên tham vấn với những người có chuyên môn về các thiết bị hoặc tham khảo các quy định sở tại về h ỏ a hoạn và xây dựng. Để người chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến tòa nhà hoặc xây dựng có thể quyết định có cần hoặc không cần trang bị kiểu thông gió nào đó liên quan đến việc lắp đặt thang máy như là một phần của tòa nhà thì bên lắp đặt thang máy phải cung cấp những thông tin cần thiết cho phép thực hiện các tính toàn phù hợp và thiết kế tương ứng cho tòa nhà. Nói cách khác, mọi người phải thông báo cho nhau về những dữ kiện cần thiết và mặt khác tiến hành các bước phù hợp nhằm đảm bảo thang máy trong tòa nhà được vận hành phù hợp, sử dụng an toàn và bảo trì đúng. E.3.3 Thông gió trong buồng máy Việc thông gió buồng máy thông thường được tiến hành nhằm cung cấp môi trường làm việc phù hợp cho các kỹ sư và thiết bị lắp tại đây. Vì lý do này, nhiệt độ môi trường của buồng máy phải được giữ ở mức theo giả định. Xem 0.4.17. Phải chú ý thêm về vấn đề độ ẩm và chất lượng không khí để tránh các sự cố kỹ thuật, ví dụ bị đọng hơi. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đ ể người chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến tòa nhà hoặc xây dựng có thể quyết định c ó cần hoặc không cần trang bị kiểu thông gió n à o đó liên quan đến việc lắp đặt thang máy như là một phần của tòa nhà thì bên lắp đặt thang máy phải cung cấp những thông tin cần thiết cho phép thực hiện các tính toàn phù hợp và thiết kế tương ứng cho tòa nhà. Nói cách khác, mọi người phải thông báo cho nhau về những dữ kiện cần thiết và mặt khác tiến hành các bước phù hợp nhằm đảm bảo thang máy được vận hành phù hợp, sử dụng an toàn và bảo trì đúng. Phụ lục F (Quy định) Thang leo ra vào hố thang F.1 Các loại thang leo ra vào hố thang Các loại thang sau có th ể được d ùng để ra vào hố thang thang máy (xem Hình F.1): a) thang cố định (Loại 1), dựng thẳng đứng tại một v ị trí vừa là vị trí sử dụng thang cũng là nơi cất giữ thang, hoặc; b) thang kéo ra đẩy vào (Loại 2a), dựng thẳng đứng ở hai vị trí, một là vị trí sử dụng, hai là vị trí cất giữ. Khi cần sử dụng thì dùng trọng lượng cơ thể của mình đứng trên bậc thang đ ể kéo thang ra, hoặc; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) thang di động (Loại 3a), khi cất giữ thì dựng thẳng đứng, khi cần sử dụng thì đặt nghiêng so với vách đ ể sử dụng, hoặc; e) thang di động (Loại 3b), khi cất giữ thì đặt nằm ngang dưới sàn, khi cần sử dụng thì đặt nghiêng so với vách để sử dụng, hoặc; f) thang xếp (Loại 4), được cất giữ dưới hố thang và khi sử dụng thì được đặt tựa và móc vào ngưỡng cửa tầng. F.2 Yêu cầu chung F.2.1 Tùy thuộc vào loại thang để vào hố thang được chọn khi thiết kế thang máy (xem F.1), thang phải được cất giữ cố định trong hố thang sao cho không th ể bị di dời ra khỏi giếng thang hoặc bị dùng cho các mục đích khác. F.2.2 Thang phải: a) có thể chịu được trọng lượng của một người đến 1500 N; b) làm bằng nhôm hoặc thép. Trong trường hợp làm bằng thép thì phải có thêm lớp bảo vệ chống ăn mòn. Không sử dụng thang làm bằng gỗ. F.3 Thanh đứng và bậc thang ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phần mặt cắt ngang của các thanh đứng của thang phải: a) có th ể dùng tay nắm dễ dàng và an toàn, chiều rộng không được quá 35 mm và chiều sâu không quá 100 mm; và b) đáp ứng các thử nghiệm độ bền cơ học theo EN 131-2:2010+A1:2012, Điều 5. F.3.2 Bậc thang Các bậc thang phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) chiều rộng thông thủy của các bậc thang phải ít nhất l à 280 mm; b) khoảng cách giữa các bậc thang phải đều nhau, khoảng từ 250 mm đến 300 mm; c) mặt cắt ngang của các bậc thang phải có dạng hình tròn hoặc đa giác (hình vuông hoặc có hơn 4 mặt) với đường kính hoặc bề mặt phẳng của bậc thang có kích thước tối thiểu 25 mm và tối đa 35 mm; d) bề mặt của các bậc thang phải không được trơn trượt, có thể là dùng phương pháp gia công các rãnh trên bề mặt hoặc phủ một lớp chống trượt đặc biệt có độ bền cao. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đối với các thang loại di chuyển được và thang xếp (loại 3 và 4) thì áp dụng những yêu cầu sau: a) khối lượng tối đa của thang không được vượt quá 15 kg để có thể dễ dàng và an toàn khi thao tác từ ngoài ngưỡng cửa tầng; CHÚ THÍCH: Có thể quy định yêu cầu khối lượng tối đa thấp hơn 15 kg đ ể thao tác bằng tay. b) phải có phương tiện giữ chặt thang vào ngưỡng cửa tầng, hoặc sàn hố thang, hoặc vách giếng thang để đảm bảo an toàn khi thang đang ở vị trí sử dụng; c) phần đầu dưới của các thanh đứng của thang phải được trang bị các thiết bị phù hợp đ ể tránh thang bị lật khi c ó người đứng trên hoặc nắm phần đầu trên của thang (ở phía trên ngưỡng cửa tầng); d) đối với thang kéo ra đẩy vào (loại 2a) và thang xếp (loại 4) thì phải có thêm các thiết bị phòng ngừa để tránh nguy cơ tay hoặc chân bị cắt xén và/hoặc bị nghiền khi đẩy thang vào hoặc xếp thang lại để đưa thang từ vị trí sử dụng về lại vị trí cất giữ. F.5 Vị trí của thang ở trong hố thang Thang phải được bố trí ở trong hố thang sao cho vị trí khi sử dụng của thang phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) trong trường hợp là thang dựng thẳng đứng thì khoảng cách thôn g thủy giữa mặt sau của các bậc thang với vách hố thang phải tối thiểu là 200 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) khoảng cách giữa mép cửa t ầ ng và các bậc thang khi thang đ ang nằm ở vị tr í sử dụng tối đa là 600 mm đ ể dễ dàng với tới; d) độ cao của bậc đ ầ u tiên của thang c à ng xấp xỉ độ cao c ủa ngưỡng cửa tầng càng tốt. Hình F.1 - Các loại thang dùng để ra vào hố thang Thư mục tài liệu tham khảo [1] CEN/TS 81-11, Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards [(Nguyên tắc an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Những điều cơ bản và diễn giải - Phần 11: Các diễn giải li ên quan đến họ EN 81) [2] TCVN 6396-21:2015 (EN 81-21:2009/Amd 1:2012) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy cho ch ở người và hàng - Phần 21: Thang máy ch ở người và thang máy chở người và hàng mới trong các to à nh à đang sử dụng. [3] TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy ch ở người và thang máy ch ở người và h à ng - Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 [5] TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về c ấ u tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy ch ở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy [6] TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy ch ở người và thang máy ch ở người và hàng- Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy. [7] TCVN 6396-77:2015 (EN 81-77:2013) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Ứng dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy ch ở người và h à ng - Thang máy trong điều kiện động đất. [8] EN 13411-3, Terminations for steel wire ropes - Part 3: Safety - Ferrules and ferrule-securing (Đầu cuối các dây cáp thép - Phần 3: An toàn - Đầu bịt và cố định đầu bịt). [9] EN 13411-6, Terminations for steel wire ropes - Part 6: Safety - Asymmetric wedge socket (Đầu cuối các dây cáp thép - Phần 6: An toàn - Ố ng côn lắp nêm bất đối xứng). [10] EN 13411-7, Terminations for steel wire ropes - Part 7: Safety - Symmetric wedge socket (Đầu cuối các dây cáp thép - Phần 7: An toàn - Ống côn lắp nêm đối xứng). [11] EN 13411-8, Termination for steel wire ropes - Part 8: Safety - Swage terminals and swaging (Đầu cuối các dây cáp thép - Phần 8: An toàn - Đầu cuối dập khuôn và sự dập khuôn). [12] EN 61508-1, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements (Chức năng an toàn của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình được liên quan đến an toàn - Phần 1: Yêu cầu chung. [13] EN 61508-2, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (Chức năng an toàn của các hệ thống đi ệ n/điện tử/điện tử lập trình được liên quan đến an toàn - Phần 2: Yêu đối với các hệ thống điện/điện t ử /điện tử lập trình được liên quan đến an toàn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 [15] EN 61508-4, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems - Part 4: Definitions and abbreviations) (Chức năng an toàn của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình được liên quan đến an toàn - Phần 4: Định nghĩa và chữ viết tắt. [16] EN 61508-5, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels (Chức năng an toàn của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình được liên quan đến an toàn - Phần 5: Ví dụ về phương pháp xác định các cấp độ đảm bảo an toàn. [17] EN 61508-6, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3 (Chức năng an toàn của các hệ thống đ iện/điện t ử /điện tử lập trình được liên quan đến an toàn - Phần 6: Hướng dẫn cho việc áp dụng các tiêu chuẩn IEC 61508-2 và IEC 61508-3). [18] EN 61508-7, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems - Part 7: Overview of techniques and measures (Chức năng an toàn của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình được liên quan đến an toàn - Phần 7: Quy định chung về các kỹ thuật và biện pháp. [19] ISO 6743-4, Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 4: Family H (Hydraulic systems) (Dầu nhờn, dầu công nghiệp và các s ả n phẩm liên quan (lớp L) - Phân loại - Phần 4: Họ H (Hệ thống thủy lực). [20] HD 60364-5-51, Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules (Lắp đặt điện trong tòa nhà - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Quy định chung). [21] TCVN 7387-2 (ISO 14122-2), An toàn máy - Phương tiện thông dụng đ ể tiếp cận máy - Phần 2: Sàn thao tác và lối đi. [22] ISO 14798, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and reduction methodology (Thang máy, thang cuốn và băng t ả i - Đánh giá rủi ro và phương pháp luận giảm rủi ro. [23] TCVN 8040 (ISO 7465), Thang máy và thang dịch vụ - Ray dẫn hướng cho cabin và đ ố i trọng - Kiểu chữ T. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mục lục Lời nói đầu 0 Lời giới thiệu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Danh mục các mối nguy hiểm đáng kể 5 Các yêu cầu về an toàn và/hoặc biện pháp bảo vệ 5.1 Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3 Cửa tầng và cửa cabin 5.4 Cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng 5.5 Kết c ấ u treo, kết cấu bù và phương tiện bảo vệ có liên quan 5.6 Các biện pháp phòng ngừa cabin rơi tự do, vượt tốc, di chuy ể n không định trước và trôi 5.7 Ray dẫn hướng 5.8 Bộ giảm chấn 5.9 Máy dẫn động và các thiết bị kết hợp 5.10 Lắp đặt thiết bị điện 5.11 Khắc phục các lỗi về đ iện; phân tích lỗi; thiết bị an toàn điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 Ki ể m tra các yêu cầu về an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ 6.1 Tài liệu tuân th ủ kỹ thuật 6.2 Kiểm tra thiết kế 6.3 Kiểm tra và thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng 7 Thông tin cho sử dụng 7.1 Yêu cầu chung 7.2 Sổ tay hư ớ ng d ẫ n 7.3 Sổ nhật ký Phụ lục A (quy định) Danh mục các thiết bị an toàn điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục C (tham khảo) Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ, ki ể m tra v à thử nghiệm sau chỉnh sửa quan trọng hoặc sau tai nạn Phụ lục D (tham kh ả o) Buồng máy - Lối vào Phụ lục E (tham khảo) Các phần liên kết của tòa nhà Phụ lục F (quy định) Thang leo ra vào hố thang Thư mục tài liệu tham khảo