TCVN10828:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10828:2015 (ISO 5752:1982) về Van kim loại dùng cho hệ thống lắp bích - Kích thước mặt lắp mặt và tâm đến mặt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10828:2015 ISO 5752:1982 VAN KIM LOẠI DÙNG CHO HỆ THỐNG ỐNG LẮP BÍCH - KÍCH THƯỚC MẶT ĐẾN MẶT VÀ TÂM ĐẾN MẶT Metal valves for use in f langed pipe systems - Face-to-face and centre-to-face dimensions Lời nói đầu TCVN 10828:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5752:1982. TCVN 10828:2015 do Viện Nghiên cứu Cơ Khí - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Mục đích của tiêu chuẩn này là xây dựng các kích thước mặt đến mặt và tâm đến mặt cho van kim loại đ ể cho phép mức đổi lẫn kích thước. Tiêu chuẩn này cũng được dùng trong các tiêu chuẩn van công nghiệp đang chuẩn b ị soạn th ả o. Các trị số áp suất/nhiệt độ cho các kiểu khác nhau của van được quy định trong các tiêu chuẩn sản ph ẩ m van đối với các kiểu van và vật liệu được dùng. Tất cả các kích thước của van theo loạt inch được chuyển đổi sang milimet. Các trị số ch í nh xác nhận được làm tròn đến trị số milimet thấp hơn khi trị số thập phân nhỏ hơn 0,5 mm, và đến trị s ố milimet cao hơn khi trị số thập phân bằng hoặc lớn hơn 0,5 mm. Trong tiêu chuẩn này, các kích cỡ DN 550 và DN 650 để trong dấu ngoặc đơn là đ ể chỉ kích cỡ không ưu tiên dùng. VAN KIM LOẠI DÙNG CHO HỆ THỐNG ỐNG LẮP BÍCH - KÍCH THƯỚC MẶT ĐẾN M Ặ T VÀ TÂM Đ Ế N MẶT Metal valves for use in f langed pipe systems - Face-to-face and centre-to-face dimensions 1. Phạm vi áp dụng 1.1 . Tiêu chuẩn này quy định loạt kích thước cơ b ả n mặt đến mặt hoặc tâm đến mặt dùng cho các van kim loại hai ngả trên hệ thống đường ống lắp bích. Mỗi loạt kích thước cơ b ả n mặt đến mặt hoặc tâm đến mặt có thể d ùng theo yêu cầu với các mặt bích có các kích thước lắp nối phù hợp với ISO 2084 hoặc ISO 2229. 1.2 . Dãy áp suất d anh nghĩa, theo các giá trị PN là: 1 - 1,6 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 và 40; các cấp 125 -150 - 250 - 300 và 600. 1.3 . Dãy kích c ỡ danh nghĩa, theo các giá trị DN là: 10 - 15 - 20 - 25 - 32 -40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - (550) - 600 - (650) - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 và 2000. 2. Định nghĩa 2.1 . Kích cỡ danh ngh ĩ a ( DN) [nominal size (DN)] Ký hiệu bằng số của kích thước chung cho toàn bộ các thành phần trong hệ thống ống khác với các thành phần được ký hiệu b ở i các đường kính ngoài. Nó là số thuận tiện được làm tròn để làm chuẩn và thường ch ỉ có liên quan không chặt chẽ với các kích thước chế tạo. Kích cỡ danh nghĩa được ký kiệu bằng chữ DN, sau đó là số. 2.2 . Áp suất d anh nghĩa (nominal pressure) Áp suất danh nghĩa trong tiêu chuẩn này theo một trong hai hệ thống, hệ thống trị số danh nghĩa PN hoặc hệ thống trị số danh nghĩa theo cấp. 2.3 . Kích thước mặt đến mặt (cho van dạng thẳng) [face - to - face dimension (for straight pattern valves)] Khoảng cách, được tính bằng milimet, giữa hai mặt phẳng vuông góc với trục van đặt tại các vị trí ngoài cùng của các cửa cuối thân van hoặc được quy định trong các tiêu chuẩn van thích hợp. Kích thước mặt đến mặt đối với các van bướm là khoảng cách giữa các vị trí ngoài cùng của van trong các điều kiện lắp đặt. 2.4 . Kích thước tâm đến mặt (cho van dạng góc) [centre - to - face dimension (for angle pattern valves)] Khoảng cách, được t í nh bằng milimet, giữa mặt phẳng tại vị trí ngoài cùng hoặc của cửa cuối thân van, vuông góc với trục của nó và của trục lỗ đầu kia của thân van. 3. Kích thước và dung sai Loạt kích thước cơ bản mặt đến mặt và tâm đến tâm, được tính bằng milimet được cho trong Bảng 1. Bảng này là t ổ ng hợp các kích thước trong các Bảng từ 2 đến 10 cho các giá trị gốc của mỗi loạt van và phải được cân nhắc tham khảo khi chọn tiêu chuẩn các kiểu van không quy định trong tiêu chuẩn này. Mỗi cột riêng không nhất thiết bao gồm toàn bộ các van của các loạt cơ bản thích hợp. Các kích thước mặt đến mặt hoặc tâm đến mặt thích hợp với các dạng van trong ti ê u chuẩn này phải phù hợp với Bảng 2 cho các loạt cùng kết cấu và các B ả ng 3 đến 10 cho các loạt cùng áp suất và dung sai phải theo B ả ng 11. 4. Thuật ngữ *) 4.1. Van cổng (gate valves) 4.1.1 . Van c ổ ng kiểu nêm 4.1.2 . Van c ổ ng trượt song song 4.2 Van bướm (Butterfly valves) 4.2.1 . Van bướm tấm m ỏ ng 4.2.2 . Van bướm bích kép 4.3. Van bi và van nút (Ball and plug valves) 4.3.1 . Van nút trụ hoặc côn 4.3.2 . Van bi 4.4. Van màng (Diaphragm valves) 4.5. Van cầu (Globe valves) 4.5.1 . Van cầu 4.5.2 . Van cầu xiên 4.5.3 . Van cầu góc 4.6. Van kiểm tra [(Check (non-return) valves)] 4.6.1 . Van kiểm tra nâng 4.6.2 . Van ki ể m tra quay 4.6.3 . Van ki ể m tra góc nâng 4.6.4 . Van màng một chiều Bảng 1 - Các kích th ướ c mặt đến mặt và tâm đến mặt - Dãy cơ bản Kích c ỡ danh nghĩa (DN) Dãy cơ bản 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10 11* 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24* 25 Ngu ồn gốc của các dãy c ơ bản DIN 3202/F1 DIN 3203/F1 ANSI B16 B16.10 ANSl B16.10 ANSI B 16.10 BS 5156 D I N 3202/ F 32 D I N 3202/ F 3 3 ANSI B16.10 B S 1868 ANSI B16.10 ANSI B16.10 B S 5353 BS 5155 DIN 3202/F4 DIN 3202/F 5 API 609 BS 5155 API 600 BS 5154 ANSI B16.10 API 609 BS 5155 ANSI B16.10 ANSI B16.10 MSS SP67 D ãy DN 15 - 200 250 - 5 00 15 - 15 0 2 0 0 - 6 00 1 0 - 4 0 50 - 6 00 40 - 65 8 0 - 9 00 40 - 6 00 70 0- 12 00 10 130 210 102 - - 10 8 85 105 - - 130 - - - - - 8 0 - - - - - - - - - - - - 49 56 64 70 71 76 83 92 102 114 127 154 1 5 130 210 10 8 140 165 108 90 105 108 57 130 - - - - 140 80 140 - 152 83 20 150 230 117 152 190 117 95 115 117 64 130 - - - - 152 90 152 - 178 95 25 160 230 127 165 216 127 100 115 127 70 140 - - - - 165 100 165 - 216 108 32 180 260 140 178 229 146 105 130 140 76 165 - - - - 17 8 110 178 - 33 43 46 46 52 5 6 56 60 68 78 78 102 114 127 154 154 165 1 6 5 190 190 203 216 254 229 241 297 292 318 356 400 444 533 6 22 711 838 8 64 978 1 016 1 11 8 1 346 1 346 1 4 9 9 1 594 2 0 8 3 114 40 200 260 165 190 241 159 115 130 165 82 165 106 140 140 33 190 120 190 121 5 0 230 300 178 216 292 190 125 150 203 102 203 108 150 250 43 216 135 21 6 146 65 290 340 1 9 0 241 330 21 6 145 170 216 108 222 112 170 270 46 241 135 241 165 80 310 380 203 283 356 254 155 190 241 121 241 114 180 280 64 283 185 2 8 3 178 100 350 430 229 305 432 305 175 215 292 146 305 127 190 300 64 305 305 216 125 400 500 254 381 50 8 356 200 250 330 178 356 140 200 325 70 381 3 8 1 254 150 480 550 267 403 559 406 225 275 356 203 394 140 210 350 76 403 403 279 200 600 650 292 419 660 521 275 325 495 248 457 152 230 400 8 9 502 419 330 250 730 775 330 457 787 635 325 622 311 533 165 250 450 114 568 457 3 9 4 300 850 900 356 502 8 38 749 375 698 360 610 178 270 500 114 648 502 419 350 980 1 025 3 8 1 762 889 425 787 3 9 4 686 190 290 550 127 572 572 400 450 5 00 (550) 600 ( 6 50) 700 750 800 900 1 000 1 200 1 400 1 600 1 8 00 2 000 1 100 1200 1250 1 350 1 450 1 550 1 650 1 750 1 050 2 050 2 250 1 150 1 275 1 400 1 65 0 406 432 457 4 8 3 508 559 610 61 0 660 711 811 838 914 991 1 092 1 143 1 245 1 397 991 1 092 1 194 1 295 1 397 1 448 1 6 51 475 500 914 978 978 1 067 1 295 1 295 1 448 1 524 1 956 457 483 762 864 914 1 016 1 067 216 222 229 267 292 3 1 8 330 410 470 530 600 670 7 60 310 330 350 390 430 470 510 550 6 30 710 790 8 70 9 50 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 100 1 200 140 152 152 170 178 210 229 230 241 241 300 350 390 440 490 540 83 8 914 9 91 1 143 610 660 711 749 787 * Các kích thước tâm đến mặt cho van góc. CHÚ TH Í CH: Các kích c ỡ d anh nghĩa trong d ấu ngo ặ c không ưu tiên d ùng. Bảng 2 - Van cổng, dãy c ù ng k ế t cấu Kích cỡ danh nghĩa ( DN) Kích thước mặt đến mặt Áp suất làm việc lớn nhất tại 20 o C cho gang đúc graphit dạng phiến m ỏ ng, bar 1) 40 140 50 150 65 170 80 180 10 100 190 125 200 150 210 200 230 250 250 6 300 270 350 290 400 310 4 450 330 500 350 600 700 390 430 2,5 800 470 1,6 900 510 1 1000 550 Lo ạ t cơ sở 14 - CHÚ THÍCH: " Cùng kết c ấ u " l à t ê n của dã y các loại van cổng chịu áp lực dòng chảy có h ì nh dạng quy định, đối v ớ i mỗi k ích c ỡ danh nghĩa có chiều dày thành nhỏ nhất đáp ứng các yêu cầu chế tạo hoặc yêu cầu đúc (ngược lại với " cùng kết cấu " tức là có c ù ng áp suất làm việc l ớ n nhất ở nhiệt độ 20 o C). V ì áp suất cho phép lớn nhất tại 20 o C trong các loạt đó giảm đi khi kích c ỡ danh nghĩa tăng l ê n, các van c ổ ng có th ể ch ỉ được dùng ở á p su ấ t cho phép lớn nhất ở nhiệt độ 20 o C đã cho trong b ả ng, phụ thuộc vào v ậ t liệu m à thân và nắp đ ược tạo thành. B ả ng 3 - Van cổng Kích c ỡ danh nghĩa (DN) Kích thước mặt đến mặt PN10/16 Cấp 125/150 PN 25/40 Cấ p 300 Lựa chọn ch ỉ cho PN 25 Cấp 250 Gang đúc Cấp 600 Ngắn Dài 10 102 - - - - - 15 108 - 140 - 140 165 20 117 - 152 - 152 190 25 127 - 165 - 165 216 32 140 - 178 - 178 229 40 165 240 190 240 190 241 50 178 250 216 250 216 292 65 190 270 241 270 241 330 80 203 280 283 280 283 356 100 229 300 305 300 305 432 125 254 325 381 325 381 508 150 267 350 403 350 403 559 200 292 400 419 400 419 660 250 330 450 457 450 457 787 300 356 500 502 500 502 838 350 381 550 762 550 572 889 400 406 600 838 600 610 991 450 432 650 914 650 660 1 092 500 457 700 991 700 711 1 194 (550) 483 750 1 092 750 749 1 295 600 508 800 1 143 800 787 1 397 (650) 559 850 1 245 - - 1 448 700 610 900 - - - - 750 610 950 1 397 - - 1 651 800 660 1 000 - . - - 900 711 1 100 - - - - 1 000 811 1 200 - - - - Loạt cơ s ở 3 15 4 15 19 9 CHÚ TH Í CH: Các kích c ỡ danh nghĩa tr o ng d ấ u ngoặc không ưu tiên dùng. B ả ng 4 - Van b ướm bích kép và van bướm một chiều bích kép Bảng 5 - Van bướm tấm mỏng và van bướm tấm mỏng một chiều Kích cỡ d anh nghĩa (DN) Kích thước mặt đến mặt Kích cỡ d anh nghĩa (DN) Kích thước mặt đến mặt ≤ PN 16 và cấp 125/150 ≤ PN 25 và c ấ p 125/150 ≤ PN 16 và cấp 125/150 Dãy ngắn D ã y dài Ngắn Trung bình Dài 40 106 140 40 33 - 33 50 108 150 50 43 - 43 65 112 170 65 46 46 80 114 180 80 46 49 64 100 127 190 100 52 56 64 125 140 200 125 56 64 70 150 140 210 200 152 230 150 56 70 76 200 60 71 89 250 165 250 250 60 76 114 300 178 270 350 190 290 300 78 83 114 400 216 310 350 78 92 127 400 102 102 140 450 222 330 500 229 350 450 114 114 152 600 267 390 500 127 127 152 700 292 430 (550) 154 - 170 800 318 470 600 154 154 178 900 330 510 (650) 165 - 210 1000 410 550 700 165 - 229 1200 470 630 750 190 - 230 1 400 530 710 800 190 - 241 1 600 600 790 900 203 - 241 1 800 670 870 2 000 760 950 1000 216 - 300 Loạt cơ sở 13 14 1 200 254 - 350 CHÚ TH Í CH: ≤ là bằng hoặc nhỏ hơn. 1 400 - - 390 1600 - - 440 1 800 - 4 9 0 2 000 - 540 Loạt cơ sở 20 25 16 CH Ú TH Í CH : 1 ≤ là bằng hoặc nh ỏ hơn; 2 Các kích cỡ danh nghĩa trong dấu ngoặc không ưu tiên đùng. B ả ng 6 - Van nút và van bi Kich c ỡ danh nghĩa (DN) Kích thước mặt đến mặt PN 10/16 và cấp 125/150 PN 25/40 và c ấ p 250/ 300 C ấ p 600 Ngắn * Trung bình Dài Ngắn Dài 90 102 130 130 - 130 15 108 130 130 140 130 165 20 117 130 150 152 150 190 25 127 140 160 165 160 216 32 140 165 180 178 180 229 40 165 165 200 190 200 241 50 17 8 203 230 216 230 292 65 190 222 290 241 290 330 80 203 241 310 283 310 356 100 229 305 350 305 350 432 125 254 356 400 381 400 508 150 267 394 480 403 480 559 200 292 457 600 419 ** 600 660 250 330 533 730 457 ** 730 787 300 356 610 850 902 ** 850 838 350 381 686 980 762 980 889 400 406 762 1 100 380 1 100 991 450 432 864 1 200 914 1 200 1 092 500 457 914 1 250 991 1 250 1 194 (550) - 1 016 - 1 092 - 1 295 600 508 1 067 1 450 1 143 1 450 1 397 Loạt cơ sở 3 12 1 4 1 5 * Không áp dụng: a ) Lớn hơn DN 40 cho các van bi có lỗ vào rộng tr ê n đỉnh; b) Lớn hơn DN 300 cho cá c van n ú t và van bi l ỗ rộng. ** Đối với các van bi lỗ rộng: 502 ( DN 200); 568 ( DN 250) và 648 ( DN 300). Bảng 7 - Van màng K í ch c ỡ danh nghĩa ( DN) Kích thước mặt đến mặt PN6 PN 10/16 Cấp 125/150 PN 25/40 Cấ p 300 Ngắn Dà i 10 108 108 130 130 15 108 108 130 130 20 117 117 150 150 25 127 127 160 160 32 146 146 180 180 40 159 159 200 200 50 190 190 230 230 65 216 216 290 290 80 254 254 310 310 100 305 305 350 350 125 356 356 400 400 150 406 406 480 480 200 521 521 600 600 250 635 635 730 730 300 749 749 850 850 Loạt cơ sở 7 7 1 1 Bảng 8 - Van cầu v à van một chiề u (dạng thẳng) Kích cỡ danh nghĩa (DN) Kích th ướ c mặt đ ế n mặt PN 10/16 cấ p 125/150 PN 25/40 cấp 250/300 C ấp 600 Ngắn Dài Ngắn Dài Ngắn Dài 10 130 - 130 - 210 15 108 130 152 130 165 210 20 117 150 178 150 190 230 25 127 160 216 160 216 230 32 140 180 229 180 229 260 40 165 200 241 200 241 260 50 203 230 267 230 292 300 65 216 290 292 290 330 340 80 241 310 318 310 356 380 100 292 350 356 350 432 430 125 330 400 400 400 508 500 150 356 480 444 480 559 550 200 495 600 533 600 660 650 250 622 730 622 730 787 775 300 698 850 711 850 838 900 350 787 980 838 980 889 1 025 400 914* 1 100 864 1 100 991 1 150 450 978 1 200 978 1 200 1 092 1 275 500 978 1 250 1 016 1 250 1 194 1 400 (550) 1 067 1 350 1 118 1 350 1 295 600 1 295 1 450 1 346 1 450 1 387 1 650 650 1 295 1 560 1 346 1 550 1 448 - 700 1 448 1 650 1 499 1 650 - - 750 1 524 1 750 1 534 1 750 1 651 - 800 - 1 850 - 1 850 - - 900 1 596 2 050 2 083 2 050 - - 1 000 - 2 250 - 2 250 - - Loạt cơ sở 10 1 21 1 5 2 * 864 ch ỉ ki ể m tra xoay l ắ c. CHÚ TH Í CH: Các k ích cỡ danh nghĩa trong d ấ u ngoặc kh ô ng ưu tiên dùng. B ả ng 9 - Van dạng góc một chiều ki ể u nâng và c ầ u Kích cỡ danh nghĩa ( DN) Kích thước từ tâm đến mặt PN 10/16 C ấ p 125/150 PN 25/40 Cấp 250/300 Cấp 600 Ngắn D à i Ngắn Dài 10 85 85 105 15 57 90 90 83 105 20 64 95 95 95 115 25 70 100 100 108 115 32 76 105 105 114 130 40 82 115 115 121 130 50 102 125 125 146 150 65 108 145 145 165 170 80 121 155 155 178 190 100 146 175 175 216 215 125 178 200 200 254 250 150 203 225 225 279 275 200 248 275 275 330 325 250 311 325 325 394 - 300 350 375 375 419 - 350 394 425 425 - - 400 457 475 475 - - 450 483 500 500 - - Loạt c ơ sở 11 8 8 24 9 Bảng 10 - Van c ổ ng hợp kim đ ồ ng, van cầu và van một chi ề u Bảng 11 - Dung sa i Kích cỡ danh nghĩa ( DN) Kích thước mặt đến mặt Kích th ướ c mặt đến mặt và tâm đến mặt của van không lớp lót Dung sai PN 10/16 và PN 25/40 Cấ p 150 và 300 Ngắn * Dài ** Lớn hơn Đến và b ằng 10 80 108 0 250 ± 2 15 80 108 250 500 ± 3 20 90 117 500 800 ± 4 25 100 127 32 110 145 800 1 000 ± 5 40 120 159 1 000 1 600 ± 6 50 135 190 1 600 2 250 ± 8 65 165 216 80 185 254 Loat cơ sở 18 7 * Kích thước ng ắ n phải được ưu tiên dùng cho t ấ t c ả các van PN 16 và PN 25 có các nắp ren và liền vớ i các m ặt tựa. ** Các kích thước dài phải ưu tiên cho: a) Toàn bộ van PN 40; b) Các van tr ượ t song song và van c ổ ng đĩa kép; c) Các van có các m ặ t tựa phục hồi đ ượ c; d) Các van có nắp bắt bu lông hoặc nắp b ắ t n ối . *) Các minh họa ch ỉ đư ợc dùng l à m sơ đ ồ v à kh ô ng được dùng làm ký hiệu. Chúng kh ô ng m ô tả nguyên lý hoặc chi ti ế t kết c ấ u. 1) 1 bar = 10 5 pa