TCVN7447-7-712:2015

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-7-712:2015 IEC 60364-7-712:2002 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 7-712: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU VỰC ĐẶC BIỆT - HỆ THỐNG NGUỒN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (PV) Electrical installations o f bui l dings - Part 7-712: Requ i rements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems Lời nói đầu TCVN 7447-7-712:2015 hoàn toàn tương đương với I EC 60364-7-712:2002; TCVN 7447-7-712:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và kh í cụ điện biên soạn, Tổng cục Ti ê u chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ c ô ng bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364), Hệ thống lắp đặt điện hạ á p có c á c phần sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - TCVN 7447-4 (IEC 60364-4), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4: Bảo v ệ an toàn; - TCVN 7447-5 (IEC 60364-5), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Ph ầ n 5: Lựa chọn và l ắ p đ ặ t thiết bị điện; - TCVN 7447-6 (IEC 60364-6), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra xác nhận; - TCVN 7447-7 ( IEC 60364-7), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7: Yêu c ầ u c ụ t h ể đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 7-712: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU VỰC ĐẶC BIỆT - HỆ THỐNG NGUỒN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (PV) Electrical installations o f bui l dings - Part 7-712: Requ i rements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems 712 Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (PV) CH Ú THÍCH: Trong tiê u chuẩn này " quang điện sử dụng năng lượng mặt t rời " được vi ế t tắt là PV. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tiêu chuẩn này đề cập đ ế n hệ thống lắp đặt điện của hệ thống nguồn PV kể cả các hệ thống có các môđun điện xoay chiều (AC). CHÚ THÍCH: Các y ê u cầu đối với hệ thống nguồn PV đư ợ c th iế t k ế để làm vi ệ c độc lập đang đ ư ợc xem xét. 712.2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để á p dụng tiêu chuẩn này. Đ ố i với các tài liệu có ghi năm công b ố , chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công b ố , áp d ụng bản m ới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 7994-1 (IEC 60439-1), Tủ điện đóng cắt và đ iề u khiển h ạ á p - Ph ầ n 1: Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghi ệ m điển hình từng ph ầ n IEC 60050(826):1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 826: Electr i cal installations of buildings (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Chương 826: Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà) IEC/TR 60755, General requ ire ments for residual current operated protective devices (Yêu c ầ u chung đối với c á c thiết bị bảo vệ tác động bằng dòng dư) IEC 60904-3, Photovoltaic devices - Part 3: Measurement pr i nc i ples for terr e strial photovolta i c (PV) solar devices wi t h re f erence spectral irradiance data (Thi ế t bị quang điện - Ph ầ n 3: Nguyên t ắ c đo đối với các t hiế t bị quang điện mặt đ ấ t sử dụng năng l ượ ng mặt trời có các dữ liệu độ rọi phổ chuẩn) I EC 61215, Crys t alline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Des i gn quali f ication and t y pe approval (Môđun quang điện (PV) mặt đ ấ t bằng tinh thể silic k ế t tinh - Đánh giá chất lượng thi ế t k ế và phê duyệt kiểu) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (Xem thêm các Hình 712.1 và H ì nh 712.2). Trong tiêu chuẩn n à y, sử dụng các định ngh ĩ a cho trong IEC 60050 (826) và các định nghĩa sau. 712.3.1 Tế bào quang điện ( PV cell) Thiết bị quang điện cơ bản có th ể ph á t điện khi được ch iế u s á ng v í dụ bởi bức xạ mặt trời. 712.3.2 Môđun quang điện (PV module) Cụm lắp ráp nhỏ nhất gồm các tế bào quang điện nối với nhau và được bảo vệ hoàn toàn khỏi tác động của môi trường. 712.3.3 Chu ỗ i quang điện (PV string) Mạch điện trong đó các môđun quang điện nối nối tiếp, tạo thành dãy quang điện nhằm tạo ra điện áp đầu ra mong muốn. 712.3.4 Dãy quang điện (PV array) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.3.5 Hộp nối các dãy quang đi ện (PV array junction box) V ỏ bọc trong đó t ấ t cả các chuỗi quang điện của dãy quang điện được nối điện với nhau và nếu cần, có thể lắp các cơ c ấ u b ả o vệ. 712.3.6 Bộ phát quang điện (PV generator) Cụm lắp ráp các dãy quang điện. 712.3.7 Hộp n ố i bộ phát quang đ i ệ n (PV generator junction box) Vỏ bọc trong đó tất cả các dãy quang điện được nối điện với nhau và nếu cần, có thể lắp các c ơ cấu bảo vệ. 712.3.8 Cáp của chuỗi quang điện (PV string cable) C á p nối các môđun quang điện để tạo thành chuỗi quang điện. 712.3.9 Cáp của d ã y quang điện (PV array cable) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.3.10 Cáp chính ph í a điện một chiều của dãy quang đ iện (PV DC main cable) Cáp nối hộp nối các bộ phát quang điện với các đ ầ u nối phía điện một chi ề u của bộ nghịch lưu quang điện. 712.3.11 Bộ nghịch lưu quang điện (PV inverter) Thiết b ị chuy ể n đổi điện áp một chi ề u và dòng điện một chi ề u th à nh điện á p xoay chiều và dòng điện xoay chi ề u. 712.3.12 Cáp nguồn quang đi ệ n ( PV supply eable) Cáp nối các đầu nối ph í a xoay chiều của bộ nghịch lưu quang điện đến mạch phân phối của hệ thống lắp đặt điện. 712.3.13 Môđun quang điện xoay chi ề u (PV AC module) Cụm tích hợp giữa m ô đun và bộ nghịch lưu trong đó các đầu nối điện ch ỉ l à xoay chiều. Không tiếp cận đến phía một chiều. 712.3.14 Hệ thống lắp đặt quang điện (PV installation) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.3.15 Đ iề u kiện thử nghiệm t iê u chuẩn (STC) (standard test conditions (STC)) Các đi ề u kiện quy đ ị nh trong IEC 60904-3 đối với t ế bào quang điện và môđun quang điện. 712.3.16 Điện áp h ở mạch trong các đi ề u kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (U OC STC ) (open-circu i t voltage under standard test conditions) Điện áp hở mạch trên môđun quang điện, chuỗi quang điện, dãy quang điện, bộ ph á t quang điện hoặc trên phía một chiều của bộ nghịch lưu quang điện, trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. 712.3.17 Dòng đi ệ n ng ắ n mạch trong các điều kiện thử nghiệm ti ê u chuẩn (U SC ST C ) (short-circuit current under standard test conditions) Dòng điện ng ắ n mạch của m ôđ un quang điện, chuỗi quang điện, dãy quang điện hoặc bộ phát quang điện, trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. 712.3.18 Phía một chiều (DC si d e) Phần của hệ thống lắp đặt quang điện từ tế bào quang điện đ ế n các đầu nối một chiều của bộ nghịch l ưu quang đi ệ n. 712.3.19 Phía xoay ch iề u (AC side) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.3.20 Cách ly đ ơ n giản (simple separation) Cách ly giữa các mạch điện hoặc giữa mạch điện và đất bằng cách điện chính. 712.30 Đánh giá các đặc tính chung 712.31 Mục đích, nguồn và kết c ấ u 712.312 Kiểu hệ thống phân ph ố i 712.312.2 Kiểu nối đ ấ t hệ thống Cho phép nối đất một trong các dây d ẫ n mang điện tr ê n ph í a một chiều, nếu có tối t hiểu cách ly đơn giản giữa phía xoay chi ề u và ph í a một chi ề u. CH Ú TH Í CH: Đ ấ u nối bất kỳ với đất tr ê n ph í a một chi ề u cần được nối điện để tránh ăn mòn. 712.4 Bảo vệ an toàn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết b ị quang điện trên ph í a một chiều phải được coi l à mang điện, ngay cả khi hệ th ố ng bị ngắt khỏi ph í a xoay chiều. Chọn và lắp r á p thiết bị phải tạo thuận lợi cho việc bảo tr ì an toàn và không được ả nh hư ở ng bất lợi đến các dự phòng của nh à chế tạo thiết b ị quang điện nhằm th ự c hiện các công việc bảo trì hoặc bảo dưỡng một cách an toàn. 712.411 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp 712.411.1 Bảo vệ bằng điện áp cực thấp: SELV và PELV Đối với hệ thống SELV và PELV, U OC STC thay cho U n và kh ô ng được vượt quá 120 V một chi ề u. 712.413 Bảo vệ sự c ố 712.413.1 Bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn CHÚ THÍCH: Bảo vệ bằng cách tự động ngắt nguồn trên ph í a một chiều đòi h ỏ i các biện pháp đặc biệt, các biện p h áp này đang được xem xét. 712.413.1.1.1.1 Tr ê n phía xoay chiều, cáp nguồn quang điện phải được nối với phía nguồn của thiết bị bảo vệ tự động ngắt các mạch điện cáp nguồn cho thiết bị sử dụng dòng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong trường hợp bộ nghịch lưu quang điện, đo kết cấu, không c ó khả năng đưa các dò ng điện sự cố một chiều vào hệ thống lắp đặt điện, không yêu cầu RCD kiểu B theo IEC 60755, sửa đổi 2. 712.413.2 Bảo vệ bằng cách sử dụng cách điện c ấ p II hoặc cách điện tương đương cần được ư u ti ê n cho phía một chiều. 712.413.3 Bảo vệ bằng các v ị trí không dẫn điện là không được phép trên phía một chiều. 712.413.4 Bảo vệ bằng liên kết đẳng thế cục bộ kh ô ng nối đ ấ t là không được phép trê n phía một chiều. 712.433 Bảo vệ ch ố ng quá tải trên phía một chi ề u 712.433.1 Cho phép b ỏ qua bảo vệ chống qu á tả i của c á p chuỗi quang điện và cáp dãy quang điện nếu khả năng mang dòng liên tục của cáp b ằ ng hoặc lớn hơn 1,25 lần I S C STC t ạ i vị tr í bất k ỳ . 712.433.2 Cho phép bỏ qua bảo vệ chống quá tải của cáp quang điện ch í nh nếu khả năng mang dòng li ê n tục c ủ a cáp bằng hoặc lớn hơn 1,25 lần I SC STC của bộ phát quang điện. CHÚ THÍCH: Yêu cầu đối với 712.433.1 và 712.433.2 ch ỉ thích hợp đố i với bảo vệ cáp. Xem hướng dẫn của nhà ch ế tạo đối với bảo vệ môđun quang điện. 712.434 Bảo vệ ch ố ng dòng đ iện ngắn mạch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.444 Bảo vệ ch ố ng nhi ễ u điện từ (EMI) trong t òa nhà 712.444.4.4 Để giảm thiểu các điện áp gây ra d o sét, diện tích của tất cả các v ò ng k í n phải càng nhỏ c à ng t ố t. 712.5 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện 712.51 Quy tắc chung 712.511 S ự ph ù hợp với các ti ê u chuẩn 712.511.1 Môđun quang điện phải phù hợp với các y ê u cầu của tiêu chuẩn thiết bị liên quan, ví dụ IEC 61215 đ ố i với môđun quang điện tinh thể. Nên sử dụng môđun quang điện c ó kết cấu cấp II hoặc có cách điện tương đương n ế u U OC STC của các ch u ỗi quang điện vượt quá 120 V một chiều. Hộp nối dãy quang điện, hộp nối bộ ph á t quang điện và cụm thiết bị đ ó ng c ắ t phải phù hợp với TCVN 7994-1 (IEC 60439-1). 712.512 Đi ề u kiện làm việc và các ảnh hưởng từ b ê n ngoài 712.512.1.1 Thiết bị điện trên phía một chiề u phải thích hợp đối với điện áp một chiều và dòng đ iện một chiều. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu sử dụng đi ố t khóa, điện áp ngược của chúng phải có giá trị d anh định là 2 x U OC STC của chuỗi quang điện. Đi ốt khóa phải được nối n ố i tiếp với các chuỗi quang điện. 712.512.2.1 Như quy định của nhà chế tạo, các môđun quang điện phải được lắp đặt sao cho có đủ t ả n nhiệt trong c á c đi ề u kiện bức xạ mặt tr ờ i lớn nhất lại v ị trí lắp đặt. 712.52 Hệ thống đi dây 712.522 Chọn và lắp ráp li ê n quan đến ảnh hưởng từ b ê n ngoài 712.522. 8 .1 Cáp của chuỗi quang điện, cáp của dãy quang điện và cáp ch í nh phía một chiều phải được chọn và lắp ráp để giảm thiểu rủi ro sự cố chạm đất và ngắn mạch. CHÚ TH Í CH: Đi ề u này đ ạ t được, v í dụ , bằng cách tăng cường bảo vệ hệ thống đi dây khỏi các ảnh hưởng từ bên ngoài bằng cách sử dụng các cáp một l õ i có v ỏ bọc. 712.522.8.3 Hệ thống đi dây phải chịu được các ảnh hưởng từ b ê n ngoài dự kiến như gió, đ ó ng băng, nhiệt độ và bức xạ mặt trời. 712.53 Cách ly, đóng cắt và điều khiển 712.536 Cách ly và đóng cắt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.536.2.1.1 Đ ể cho phép bảo tr ì bộ nghịch lưu quang điện, phải có phương tiện cách ly bộ nghịch lưu quang điện khỏi phía một chiều và phía xoay chi ề u. CH Ú THÍCH: Các yêu cầu b ổ sung liê n quan đến cách ly của hệ thống quang điện làm việc song song với lưới đ iện được cho trong 551.7 của IEC 60364-5-55. 712.536.2.2 Thiết b ị cách ly 712.536.2.2.1 Khi chọn và lắp ráp thiết b ị cách ly và đóng cắt giữa hệ thống quang điện và lưới điện, lưới điện phải được coi là nguồn và hệ thống quang điện phải được coi là tải. 712.536.2.2.5 Thi ế t b ị cách ly phải được l ắ p trên phía một chiều của bộ nghịch lưu quang điện. 712.536.2.2.5.1 Tất cả các hộp nối (của bộ phát quang đ iện và dãy quang điện) phải mang nh ã n cảnh báo nêu rõ các ph ầ n hoạt động b ê n trong các hộp này có thể vẫn mang điện sa u khi đ ã cách ly khỏi bộ nghịch lưu quang điện. 712.54 Bố trí n ố i đất, dây dẫn bảo vệ và d â y liên kết bảo vệ Trong trường hợp lắp đặt dây liên k ế t đẳng thế bảo vệ, các dây này phải song song v à ti ế p xúc sát nhất có thể v ớ i các c á p phía một chiều và cáp phía xoay chiều v à các phụ kiện cáp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 712.2 - Hệ thống lắp đặt quang điện - Ví dụ với một và i d ã y quang đi ệ n MỤC LỤC Lời nói đầu 712 Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời 712.1 Phạm vi áp dụng 712.2 Tài liệu viện dẫn 712.3 Thuật ngữ và đị nh nghĩa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.31 Mục đ í ch, nguồn và kết cấu 712.312 Kiểu hệ thống phân phối 712.4 Bảo vệ an toàn 712.41 Bảo vệ chống điện giật 712.411 Bảo vệ chống ti ế p x ú c trực tiếp và gián ti ế p 712.413 Bảo vệ sự cố 712.433 Bảo vệ chống quá tải tr ê n phía một chiều 712.434 Bảo vệ chống dòng đ iện ngắn mạch 712.444 Bảo vệ chống nhiễu điện từ (EMI) trong tòa nhà ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 712.51 Quy tắc chung 712.52 Hệ thống đi dây 712.53 Cách ly, đóng cắt và điều khiển 712.54 Bố tr í nối đất, dây dẫn bảo vệ và dây liên kết bảo vệ