TCVN8096-200:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200 : 2003) về Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 200: Tủ điện đóng cắt và điều khiển xoay chiều có vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1kV đến và bằng 52kV TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8096-200 : 2010 IEC 62271-200 : 2003 TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN CAO ÁP - PHẦN 200: TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN XOAY CHIỀU CÓ VỎ BỌC BẰNG KIM LOẠI DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH LỚN HƠN 1 KV ĐẾN VÀ BẰNG 52 KV High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed s w itchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV Lời nói đ ầu TCVN 8096-200: 2010 thay thế TCVN 3662-81; TCVN 8096-200: 2010 hoàn toàn tương đương với IEC 62271-200: 2003; TCVN 8096-200: 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và kh í cụ điện biên soạn , Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 8096 (IEC 62271) hiện đ ã có các tiêu chuẩn quốc gia sau: 1) TCVN 8096-107: 2010 (IEC 62271-107: 2005), Thiết bị đóng cắt và đi ề u khiển cao áp - Ph ầ n 107: Cầu dao kèm cầu chảy xoay chi ề u dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bằng 52 kV 2) TCVN 8096-200: 2010 (IEC 62271-200: 2003), Thiết bị đóng cắt và đi ề u khiển cao áp - Phần 200: Thiết bị đóng cắt và điều khiển xoay chiều có vỏ bọc kim loại dùng cho điện áp d anh định lớn hơn 1 kV đến và bằng 52 kV Bộ tiêu chuẩn IEC 62271 còn có các tiêu chuẩn sau: 1) IEC 62271-1: 2007, High-voltage s w itchgear and controlgear - Part 1: Common speci fi cations 2) IEC 62271-3: 2006, High-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Digital inter f aces based on IEC 61850 3) IEC 62271-100: 2008 , High-voltage s w itchgear and controlgear - Par t 100: Alte rn ating current circuit-breakers 4) IEC 62271-101: 2006, High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing 5) IEC 62271-102: 2001, High-voltage s w itchgear and controlgear - Part 102: Alte rn ating current disconnectors and earthing switches 6) IEC 62271-104: 2009, High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current s w itches for rated voltages of 52 kV and above 7) IEC 62271-105: 2002 , High-voltage s w itchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations 8) IEC 62271-108: 2005, High-voltage s w itchgear and controlgear - Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages of 72,5 kV and above 9) IEC 62271-109: 2008, High-voltage s w itchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches 10) IEC 62271-110: 2009, High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching 11) IEC 62271-111: 2005, High voltage switchgear and controlgear - Part 111: Overhead, pad- mounted , dry vault, and submersible automatic c ircuit reclosers and f ault interrupters for alternating current systems up to 38 kV 12) IEC 62271-201: 2006, High-voltage switchgear and controlgear - Part 201: AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 k V and up to and including 52 kV 13) IEC 62271-202: 2006 , High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: High-voltage/ l ow voltage pre f abricated substation 14) IEC 62271-203: 2003, High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV 15) IEC 62271-205: 2008 , High-voltage switchgear and controlgear - Part 205: Compact switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV 16) IEC 62271-207: 2007, High-voltage switchgear and controlgear - Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV 17) IEC/TR 62271-208: 2009, High-voltage switchgear and controlgear - Part 208: Methods to quanti f y the steady s tate, power-frequency electromagnetic fields generated by HV switchgear assemblies and HV/LV pre f abricated substations 18) IEC 62271-209: 2007, High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations 19) IEC/TR 62271-300: 2006, High-voltage switchgear and controlgear - Part 300: Seismic quali f ication of alternating current circuit-breakers 20) IEC/TR 62271-301: 2009, High-voltage switchgear and controlgear - Part 301: Dimensional standardisation of high-voltage terminals 21) IEC/TR 62271-303: 2008, High-voltage switchgear and controlgear - Part 303: Use and handling of sulphur hexa f luoride (SF6) 22) IEC/TS 62271-304: 2008, High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design classes for indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be used in severe climatic conditions 23) IEC/TR 62271-305: 2009, High-voltage switchgear and controlgear - Part 305: Capacitive current switching capability of air-insulated disconnectors for rated voltages above 52 kV 24) IEC/TR 62271-310: 2008, High-voltage switchgear and controlgear - Part 310: Electrical endurance testing for circuit-breakers above a rated voltage of 52 kV TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN CAO ÁP - PHẦN 200: TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN XOAY CHIỀU CÓ VỎ BỌC BẰNG KIM LOẠI DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH LỚN HƠN 1 KV ĐẾN VÀ BẰNG 52 KV High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed s w itchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại lắp ráp tại nhà máy để dùng cho điện xoay chiều có điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bằng 52 kV có tần số làm việc đến và bằng 60 Hz dùng cho hệ thống lắp đặt trong nhà và ngoài trời . Vỏ ngoài có thể gồm có các thành ph ầ n cố định, thành phần tháo rời được và có thể chứa lưu chất (chất l ỏ ng hoặc khí) để cách điện. CHÚ THÍCH 1: Mặc dù ti ê u chuẩn này ch ủ yếu để áp dụng cho hệ thống ba pha nhưng cũng có thể áp dụng cho hệ thống một pha hoặc hai pha. Tiêu chuẩn này định rõ một số loại tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại khác nhau do: - hệ qu ả v ề khả năng vận hành liên tục của lưới điện trong trường hợp bảo tr ì tủ điện đóng cắt và điều khiển; - sự cần thiết và thuận tiện để bảo trì thiết bị. CH Ú THÍCH 2: An toàn của hệ thống l ắ p đ ặ t có được từ thiết kế, thi công và phối h ợ p của các sản phẩm, hệ thống l ắ p đ ặ t và vận hành. Đối với t ủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại mà ngăn chứa được nạp kh í , áp suất thiết kế được giới hạn đến lớn nhất là 300 kPa (áp suất tương đối). CHÚ THÍCH 3: Ngăn chứa khí có áp suất thiết kế lớn hơn 300 kPa (áp suất tương đối) cần được thiết kế và thử nghiệm theo IEC 60517. Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại dùng cho sử dụng đặc biệt, ví dụ, trong khí quyển dễ cháy, trong hầm mỏ hoặc trên tàu thủy, có thể phải chịu các yêu cầu bổ sung. Thành phần chứa trong tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế và thử nghiệm theo ti ê u chuẩn liên quan khác nhau của chúng. Tiêu chuẩn này bổ sung cho các tiêu chuẩn thành ph ầ n riêng này khi lắp đặt trong tủ điện đóng cắt và điều khiển. Tiêu chuẩn này không cản tr ở việc lắp các thiết bị khác trong cùng một vỏ bọc. Trong trường hợp này, ảnh hưởng có thể có bất kỳ của thiết bị đó lên tủ điện đóng cắt và điều khiển phải được tính đến. CHÚ THÍCH 4: Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng vật liệu cách điện được đề cập trong IEC 60466. CHÚ TH Í CH 5: Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện áp danh định lớn hơn 52 kV đ ược cách điện b ở i không khí môi tr ườ ng có thể được đề cập trong ti ê u chuẩn này và tính đến các cấp cách đ iện ở IEC 60694. 1.2. Tài liệu viện dẫn TCVN 4255: 2008 (IEC 60529: 2001), C ấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP) TCVN 6099-1: 2007 (IEC 60060-1: 1989), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm TCVN 6844: 2001 (ISO/IEC Guide 51:1999), Hướng dẫn đề cập kh í a cạnh an toàn trong tiêu chuẩn TCVN 8095-151: 2010 (IEC 60050-151: 2001), Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 151: Thiết bị điện và thiết bị từ IEC 60050-441: 1996, International Electrical Vocabulary - Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Ph ầ n 411: Tủ điện đóng c ắ t, điều khiển và cầu chảy) IEC 60243-1: 1998, Electrical strength of insulating materials - Test methods - Part 1: Tests at power f requencies (Độ bền điện của vật liệu cách điện - Phương pháp thử nghiệm - Phần 1: Thử nghiệm ở tần số công nghiệp) IEC 60265-1: 1998, High-voltage switches - Part 1: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV (Thiết bị đóng cắt cao áp - Phần 1: Thiết bị đóng cắt dùng cho điện áp danh định l ớ n hơn 1 kV và nhỏ hơn 52 kV) IEC 60270: 2000, High-voltage test techniques - Partial discharge measurements (Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phép đo phóng điện cục bộ) IEC 60466 : 1987 , A. C . insulation-enclosed switchgear and controlgear f or rated voltages above 1 kV and up to and including 38 kV (T ủ điện đóng cắt và điều khiển xoay chiều lắp đặt trong vỏ bọc dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bằng 38 kV) IEC 60470: 2000, High-voltage alternating current contactors and contactor-based motor-starters (Công t ắctơ và bộ khởi động động cơ dựa trên côngtắctơ xoay chiều cao áp) IEC 60480:1974, Guide to the checking of sulphur hexa f luoride (SF6) taken from electrical equipment (Hướng dẫn để kiểm tra sulphur hexa f luoride (SF6) lấy từ thi ế t bị điện) IEC 60694: 1996 * , Common speci fi cations for high-voltage switchgear and controlgear standards (Yêu cầu kỹ thuật chung dùng cho tiêu chuẩn về tủ điện đóng c ắ t và điều khiển cao áp) IEC 60909-0:2001, Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents (Dòng điện ngắn mạch trong hệ thống ba pha xoay chiều - Phần 0: Tính dòng điện) IEC 60932:1988, Additional requirements for enclosed switchgear and controlgear from 1 kV to 72,5 kV to be used in severe climatic conditions (Yêu cầu bổ sung đối với tủ điện đóng cắt và điều khiển từ 1 kV đến 72,5 kV được sử dụng trong điều kiện kh í hậu kh ắ c nghiệt) IEC 61634:1995, High-voltage switchgear and controlgear - Use and handling of sulphur hexa f luoride (SF6) in high-voltage switchgear and controlgear (Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp - S ử dụng và vận chuyển sulphur hexa f luoride (SF6) trong tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp) IEC 62271-100: 2001, High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers (Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển cao áp - Phần 100: Máy ngắt xoay chiều cao áp) IEC 62271-102: 2001, High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches (Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển cao áp - Phần 102: C ầu dao cách ly xoay chiều và thiết bị đóng c ắ t nối đất) IEC 62271-105: 2002, High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations (T ủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp - Phần 105: Phối hợp thiết bị đóng cắt-cầu ch ả y xoay chiều) 2. Điều kiện làm việc bình thường và đặc biệt Áp dụng Điều 2 của IEC 60694, ngoài ra còn: Nếu không có quy định khác trong tiêu chuẩn này, tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế để sử dụng trong điều kiện làm việc bình thường. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này , áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong IEC 60050-441 , TCVN 8095-151 (IEC 60050-151) và IEC 60694, trừ nhữ n g chỗ được ch ỉ ra. Một số định ngh ĩ a trong đó được nêu lại dưới dây để dễ tham khảo. Các định nghĩa bổ sung được phân loại để tương đương với cách phân loại trong IEC 60050-441. 3.101 . Tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển (switchgear and controlgear) Thuật ngữ chung để chỉ các thiết bị đóng cắt và sự kết hợp của chúng với các thiết bị điều khiển, đo lường, b ả o vệ và đ iều chỉnh, cũng như các cụm lắp ráp cơ cấu và thiết bị này và các liên kết, phụ kiện, vỏ bọc và các kết cấu đ ỡ . [IEV 441-11-01] 3.102 . Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại (metal-enclosed switchgear and controlgear) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại được thiết kế để nối đất và để lắp ráp tổng thể, trừ các mối nối bên ngoài. [IEV 441-12-04, có sửa đổi] 3.103 . Khối chứ c năng (của tủ điện) ( f unctional unit (of an assembly)) Phần của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại chứa tất cả các thành phần của mạch ch í nh và mạch phụ góp phần th ỏa mãn một chức năng. [IEV 441-13-04, có sửa đổi] CHÚ TH Í CH: Các khối chức n ă ng có thể được phân biệt theo chức n ă ng mà chúng đ ượ c thi ế t kế, v í dụ khối đ ầ u vào , k hối đ ầ u ra , v.v... 3.104 . Nhiều dãy (multi-tier) Hai hoặc nhiều khối chức năng được bố trí th ẳ ng đứng bên trong một vỏ bọc. 3.105 . Khối vận chuyển (transport unit) Phần của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại thích hợp để vận chuyển mà không cần tháo dỡ. 3.106 . Vỏ bọc (enclosure) Phần của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có cấp bảo vệ quy định để b ả o vệ thiết bị chống các ảnh h ưở ng từ bên ngoài và có cấp bảo vệ quy định để chống tiếp cận đến hoặc tiếp xúc với bộ phận mang điện và chống tiếp xúc với các bộ phận chuyển động. [IEV 441-13-01, có sửa đổi] 3.107 . Ngăn chứa (compartment) Phần của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trừ các lỗ cần thiết để kết nối, điều khiển hoặc thông gió. [IEV 441-13-05, có sửa đổi] Có bốn loại ngăn chứa, ba loại có thể mở ra, gọi là loại tiếp cận được (xem 3.107.1 đến 3.107.3) và một loại không thể mở được, gọi là loại không tiếp cận được (xem 3.107.4). CHÚ TH Í CH: Ngăn chứa đ ượ c nhận biết theo (các) thành ph ầ n chính có trong đó (li ê n quan đến 5.103.1). 3.107.1 . Ngăn chứa tiếp cận đ ược đ iều khiển bằng khóa liên đ ộng (interlock-control l ed accessible compartment) Ngăn chứa có các bộ phận cao áp, được thiết k ế để m ở được trong hoạt động bình thường và/hoặc b ả o trì bình thường do nhà chế tạo quy định , trong đó việc tiếp cận được khống chế bởi thiết kế tích hợp của tủ điện đóng cắt và điều khiển. CHÚ THÍCH: L ắ p đ ặ t, m ở rộng, sửa chữa, v.v... không được xem là bảo trì bình thường. 3.107.2 . Ngăn chứa tiếp cận được dựa trên quy trình (procedure-based accessible compartment) Ngăn chứa có các bộ phận cao á p, được thiết kế để mở được trong hoạt động bình thường và/ho ặ c bảo tr ì bình thường do nhà chế tạo quy định , trong đó việc tiếp cận được khống chế bởi quy trình thích hợp kết hợp với khóa. CHÚ THÍCH: Lắp đặt, m ở rộng, sửa chữa, v.v... không được xem là bảo trì b ì nh th ườ ng. 3.107.3 . Ngăn chứa tiếp cận được bằng dụng cụ (tool-based accessible compartment) Ngăn chứa có các bộ phận cao áp, có thể mở được nhưng không phải trong hoạt động và bảo trì bình thường. Đòi hỏi có các quy trình riêng, cần có dụng cụ để mở. 3.107.4 . Ngăn chứa không tiếp cận được (non-accessible compartment) Ngăn chứa có các bộ phận cao á p không được mở ra. Việc m ở có thể phá h ủy tính nguyên vẹn của ngăn chứa. Ngăn chứa phải có chỉ thị rõ ràng là không được mở. 3.108 . Vách ngăn (partition) Phần của t ủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại dùng để ngăn cách ngăn chứa này với ngăn chứa khác. [IEV 441-13-06, có sửa đổi] 3.109 . Loại vách ngăn (partition class) Loại dùng để xác định vật liệu ngăn cách các bộ phận mang điện là kim loại hay phi kim. 3.109.1 . Vách ngăn loại PM (partition class PM) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có các vách ng ă n bằng kim l oại liên tục và/hoặc chớp lật (nếu thuộc đối tượng áp dụng), dùng để ngăn cách ngăn chứa tiếp cận được đã mở và bộ phận mang điện của mạch chính và được thiết kế để nối đất. 3.109.2 . Vách ngăn loại Pl (partition class Pl) Tủ điện đ óng cắt và đ iều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có một hoặc nhiều vách ngăn hoặc chớp lật phi kim ngăn cách các khoang tiếp cận được đã m ở và bộ phận mang điện của mạch chính. 3.110 . Chớp lật (shutter) Phần của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc b ằ ng kim loại có thể di chuyển từ một vị trí mà tại đó cho phép tiếp điểm của bộ phận nhấc ra được hoặc tiếp điểm động của cầu dao cách ly kh ớ p với các tiếp điểm tĩnh, đến vị trí tại đó nó tr ở thành một phần của v ỏ bọc hoặc vách che chắn tiếp điểm tĩnh. [IEV 441-13-07, có sửa đổi] 3.111 . Sự chia tách (của ruột dẫn) (segregation (of conductors)) Bố trí các ruột dẫn có kim loại nối đất đặt giữa chúng sao cho chỉ xảy ra phóng điện đâm xuyên xuống đất. [IEV 441-11-11] CHÚ TH Í CH: Có th ể thiết lập sự chia tách giữa các ruột dẫn cũng như giữa các tiếp điểm mở của thiết bị đóng cắt hoặc c ầ u d ao cách ly. 3.112 . Ống l ồ ng (bushing) Kết c ấ u mang một hoặc nhiều ruột dẫn luồn qua v ỏ bọc hoặc vách ngăn và cách điện với vỏ bọc hoặc vách ngăn, gồm c ả phương tiện gắn. 3.113 . Thành ph ầ n (component) Bộ phận thiết yếu của mạch ch í nh hoặc mạch nối đất của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại thực hiện chức năng cụ thể (ví dụ, áptômát, cầu dao cách ly, thiết bị đóng cắt, cầu chảy, máy biến đổi đo lường, ống lồng, thanh cái). 3.114 . Mạch chính (main c ircuit) Tất c ả các phần dẫn của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có trong mạch điện mà mạch này được thiết kế để truyền t ả i điện năng. [IEV 441-13-02, có sửa đổi) 3.115 . Mạch nối đất (earthing c ircuit) Mối nối của từng thiết b ị nối đất, hoặc các điểm được cung cấp cho mục đích nối đất, đến đ ầ u nối được thiết kế để nối với hệ thống nối đất của hệ thống lắp đặt. 3.116 . Mạch phụ (auxiliary c ircuit) Tất cả các phần dẫn của tủ điện đóng cắ t và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại có trong mạch điện (không phải là mạch chính) được thiết kế để điều khiển, đo, truyền tín hiệu và điều ch ỉ nh. [IEV 441-13-03, có sửa đổi) CHÚ THÍCH: Các mạch phụ của t ủ điện đóng cắt và điều khiển c ó v ỏ bọc bằng kim loại bao g ồ m c ả mạch điều khiển và mạch phụ của thiết bị đóng cắt. 3.117 . Cơ cấu giảm áp suất (pressure relief device) Cơ cấu được thiết kế để hạn chế áp suất trong ngăn chứa lưu chất. 3.118 . Ngăn chứa lưu chất (fluid-filled compartment) Ngăn chứa của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được chứa lưu chất, hoặc chất khí, không phải không khí môi trường, hoặc chất lỏng, dùng cho mục đích cách điện. 3.118.1 . Ngăn chứa khí (gas-filled compartment) Xem 3.6.5.1 của IEC 60694. 3.118.2 . Ngăn chứa chất lỏng (liquid- f illed compartment) Ngăn chứa của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trong đó chất lỏng ở áp suất khí quyển hoặc chịu áp suất được duy trì theo một trong các hệ thống sau: a) hệ thống áp suất được khống chế; b) hệ thống áp suất đậy k í n; c) hệ thống áp suất g ắ n kín. Đ ố i với các hệ thống áp suất, xem 3.6.4 của IEC 60694. 3.119 . Áp suất tương đối (relative pressure) Áp suất, được quy về áp suất khí quyển tiêu chuẩn bằng 101,3 kPa. 3.120 . Mức hoạt động tối thiểu (của ngăn chứa lưu chất) (minimum functional level (of fluid-filled compartments)) Áp suất chất khí (áp suất tương đối) tính bằng Pa (hoặc mật độ) hoặc khối lượng chất lỏng mà tại đó hoặc cao hơn, các giá trị danh định của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được duy tr ì . 3.121 . Mức thiết kế (của ngăn chứa lưu chất) (design level (of fluid-fil l ed compartments)) Áp suất chất khí (áp suất t ươ ng đối) tính bằng Pa (hoặc mật độ) hoặc khối lượng chất lỏng được sử dụng để quyết định thiết kế ngăn chứa chất khí hoặc khối lượng đối với ngăn chứa lưu chất. 3.122 . Nhiệt độ thiết kế (của ngăn chứa lưu chất) (design temperature (of fluid-filled compartments)) Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới của chất khí hoặc chất lỏng trong điều kiện vận hành. 3.123 . Nhiệt độ không khí môi trường (của tủ đ iện đóng cắt v à đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại) (ambient air tempera t ure (of metal-enclosed switchgear and controlgear)) Nhiệt độ, được xác định trong điều kiện quy định , của không khí bao quanh vỏ bọc của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại. 3.124 . Bộ phận nhấc ra được (removable part) Bộ phận của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại, bộ phận này được nối với mạch chính và có thể nhấc ra hoàn toàn khỏi tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại rồi l ắ p vào , kể cả khi mạch ch í nh của khối chức năng vẫn mang điện. [IEV 441-13-08, có sửa đổi ] 3.125 . Bộ phận kéo ra được (withdrawable part) Bộ phận nhấc ra được của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có thể dịch chuyển đến các vị tr í trong đó khoảng cách ly hoặc khoảng chia tách giữa các tiếp điểm mở đã được thiết lập, trong khi bộ phận này vẫn liên kết v ề cơ với vỏ bọc. [IEV 441-13-09, có sửa đổi] 3.126 . Vị trí vận hành (vị trí đã đấu nối) ( s ervice position (connected position)) Vị trí của bộ phận nhấc ra được trong đó bộ phận này đã được nối hoàn toàn để thực hiện chức năng dự kiến của nó. [IEV 441-16-25] 3.127 . Vị trí nối đất (earthing position) Vị trí của bộ phận nhấc ra được hoặc trạng thái của cầu dao cách ly mà tại vị trí đó nếu đóng một thiết bị đóng cắt cơ khí sẽ gây ngắn mạch và nối đất mạch chính. [IEV 441-16-26, có sửa đổi] 3.128 . Vị trí thử nghiệm (của bộ phận kéo ra được) (test position (of a withdrawable part)) Vị tr í của bộ phận kéo ra được trong đó khoảng cách ly hoặc khoảng chia tách vẫn được thiết lập trong mạch ch í nh và trong đó các mạch phụ vẫn được đấu nối. [IEV 441-16-27] 3.129 . Vị trí ngắt (của bộ phận kéo ra được) (disconnected position (of a withdrawable part)) Vị trí của bộ phận kéo ra được trong đó khoảng cách ly hoặc chia tách được thiết lập trong mạch chính của bộ phận nhấc ra được, bộ phận này vẫn gắn về cơ với v ỏ bọc. [ IEV 441-16-28, có sửa đổi] CHÚ THÍCH: Trong tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp có vỏ bọc bằng kim loại, các mạch phụ có thể được ngắt ra. 3.130 . Vị trí nhấc ra (của bộ phận nhấc ra được) (removed position (of a removable part)) Vị trí của bộ phận nhấc ra được khi bộ phận này đ ã được nhấc ra bên ngoài và được cách ly v ề cơ và điện với v ỏ bọc. [IEV 441-16-29, có sửa đổi] 3.131 . Kh ả năng vận hành liên tục (LSC) (loss of s ervice continuity category (LSC)) Mức xác định khả năng duy trì các ngăn chứa còn lại và/hoặc các khối chức năng ở trạng thái mang điện trong khi ngăn chứa của mạch chính mở ra. CHÚ THÍCH 1: Mức LSC mô tả phạm vi mà tủ điện đóng cắt và điều khiển được thiết kế để duy tr ì hoạt động trong trường hợp c ầ n tiếp c ậ n với ngăn chứa của mạch chính. Phạm vi đ ượ c xem là c ầ n thiết để mở các ngăn chứa của mạch chính khi hệ thống lắp đ ặ t mang điện có thể phụ thuộc vào một số khía cạnh (xem 8.2). CHÚ THÍCH 2: Mức LSC không quy định thứ hạng về độ tin cậy của tủ điện đóng cắt và điều khiển (xem 8.2). 3.131.1 . Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có mức LSC2 (category LSC2 switchgear and controlgear) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có các ngăn chứa tiếp cận được không phải là ngăn chứa thanh cái của t ủ điện đóng cắt và điều khiển một thanh cái. Đối với tủ đ iện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại khi mở bất kỳ ngăn chứa tiếp cận được nào trong khối chức năng thì tất cả các khối chức năng còn lại đều vẫn được mang điện và làm việc bình thường trừ trường hợp ngăn chứa thanh cái của tủ điện đóng cắt và điều khiển một thanh cái mà khi mở ra thì ngăn ngừa khả năng vận hành liên tục. Mức LSC2 được chia thành hai mức nhỏ: LSC2B: Tủ điện đóng cắt và điều khiển mức LSC2 trong đó ngăn chứa cáp cũng được thiết kế để duy tr ì có điện khi mở ngăn chứa tiếp cận được khác của khối chức năng tương ứng. LSC2A: Tủ điện đóng cắt và điều khiển mức LSC2 không phải là LSC2B. 3.131.2 . Tủ điện đóng cắt và đ iều khiển mứ c LSC1 (category LSC1 switchgear and controlgear) Tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại không phải là LSC2. 3.132 . T ủ điện đóng cắt và điều khiển được phân loại theo h ồ quang b ê n trong (IAC) (inte rn al arc classi f ied switchgear and controlgear (IAC)) T ủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại trong đ ó các tiêu chí quy định đối với bảo vệ con người được đáp ứng ngay cả khi có h ồ quang bên trong nếu được chứng minh bằng các thử nghiệm thích hợp. CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục A để có thông tin thêm. 3.133 . Cấp b ả o vệ ( d egree of protection) Mức độ bảo vệ bằng vỏ ngoài, vách ngăn hoặc chớp lật, chống tiếp cận đến bộ phận nguy hiểm, chống sự xâm nhập của vật rắn từ bên ngoài và/hoặc chống sự xâm nhập của nước, và được kiểm tra bằng phương pháp thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa . (xem 3.3 của TCVN 4255 (IEC 60529)). 3.134 . Giá trị danh định (rated value) Giá trị đại lượng thường do nhà chế tạo ấn định, đối với điều kiện làm việc quy định của thiết bị t hành phần hoặc thiết bị. [TCVN 60050-151 (IEC 60050-151), 151-16-08, có sửa đổi] CH Ú TH Í CH: Xem Đi ề u 4 đối với các giá trị d anh định riêng. 3.135 . Phóng điện xuyên thủng (disruptive discharge) Hiện tượng kết hợp với h ỏ ng cách điện dưới ứng suất điện, trong đó phóng điện làm bắc cầu hoàn toàn cách điện cần thử nghiệm, làm giảm điện áp giữa các điện cực về zero hoặc gần zero. CH Ú THÍCH 1: Thuật ngữ này áp dụng cho phóng điện trong chất điện môi r ắ n, lỏng và khí và kết h ợ p các chất này. CH Ú THÍCH 2: Phóng điện xuyên thủng trong chất điện môi rắn làm mất vĩnh vi ễ n độ b ề n điện m ô i (cách điện không tự phục h ồ i); còn trong chất điện m ô i lỏng ho ặ c khí , tổn hao này có thể là ch ỉ tạm thời (cách điện tự phục h ồ i). CH Ú THÍCH 3: Thuật ngữ “ phóng điện xuy ê n qua ” được sử dụng khi xuất hiện phóng điện xuyên thủng trong chất điện môi khí hoặc l ỏ ng. Thuật ngữ “ phóng điện đánh thủng ” được sử dụng khi xuất hiện phóng đi ệ n xuy ê n t hủng trên b ề m ặ t của chất đi ệ n m ô i rắn trong môi ch ấ t khí hoặc lỏng. Thuật ngữ "phóng điện đâm xuy ê n ” đ ượ c sử dụng khi xuất hiện phóng điện xuy ê n thủng qua chất điện môi rắn. 4. Thông số đặc trưng Các thông số đặc trưng của tủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại như dưới đây: a) điện áp danh định (U r ) và số pha; b) mức cách điện danh định; c) tần số danh định (f r ); d) dòng điện b ì nh th ườ ng danh định ( I r ) (đối với mạch chính); e) khả năng chịu dòng điện ngắn mạch danh định (I k ) (đối với mạch ch í nh và mạch nối đất); f) khả năng chịu dòng điện đỉnh danh định ( I p ), nếu thuộc đối tượng áp dụng (đối với mạch chính và mạch nối đất); g) thời gian ngắn mạch danh định (t k ) (đối với mạch chính và mạch nối đất); h) giá trị danh định của thành phần tạo thành một phần của tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại kể cả cơ cấu thao tác của chúng và thiết bị phụ trợ; i) mức chứa danh định (của ngăn chứa lưu chất). 4.1. Điện áp danh định (U r ) Áp dụng 4.1 và 4.1.1 của IEC 60694. CHÚ THÍCH: Thành ph ầ n tạo thành một ph ầ n của tủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại có thể có các giá trị điện áp danh đ ị nh riêng phù hợp với tiêu chuẩn liên quan của chúng. 4.2. Mức cách điện danh định Áp dụng 4.2 của IEC 60694. 4.3. T ầ n s ố danh định (f r ) Áp dụng 4.3 của IEC 60694. 4.4. Dòng điện b ì nh thường danh định v à độ tăng nhiệt 4.4.1. Dòng điện bình thường danh định ( I r ) Áp dụng 4.4.1 của IEC 60694, ngoài ra còn: Một số mạch chính của t ủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại (ví dụ thanh cái, mạch nuôi, v.v...) có thể có các giá trị dòng điện b ì nh thường danh định khác nhau. 4.4.2. Độ tăng nhiệt Áp dụng 4.4.2 của IEC 60694, ngoài ra còn: Độ tăng nhiệt của các thành phần có trong tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải chịu các yêu cầu kỹ thuật riêng không đề cập trong phạm vi áp dụng của IEC 60694 không được vượt quá các giới hạn về độ tăng nhiệt cho phép trong tiêu chuẩn liên quan của thành phần đó. Nhiệt độ và độ tăng nhiệt cho phép lớn nhất cần tính đến đối với thanh cái là các nhiệt độ và độ tăng nhiệt được quy định cho các chỗ tiếp xúc, mối nối và bộ phận kim loại tiếp xúc với cách điện, trong tr ườ ng hợp có thể. Độ tăng nhiệt đối với vỏ bọc và nắp chạm tới được không đ ược vượt quá 30 ° C . Trong tr ườ ng hợp vỏ bọc và nắp chạm tới được nhưng không cần chạm tới trong khi làm việc bình thường thì giới hạn độ tăng nhiệt có thể được t ă ng thêm 10 ° C nếu công chúng không chạm tới được. 4.5. Kh ả năng chịu dòng điện ngắn hạn danh định ( I k ) Áp dụng 4.5 của IEC 60694, ngoài ra còn: Khả năng chịu dòng điện ngắn hạn danh định cũng phải ấn định cho c ả mạch nối đất. Giá trị này có thể khác với giá trị của mạch chính. 4.6. Kh ả năng chịu dòng đ iện đỉnh danh định (I p ) Áp dụng 4.6 của IEC 60694, ngoài ra còn: Khả năng chịu dòng điện đỉnh danh định cũng phải ấn định cho c ả mạch nối đất. Giá trị này có thể khác với giá trị của mạch chính. CHÚ THÍCH: V ề nguyên tắc , khả năng chịu dòng điện ngắn hạn danh định và khả năng chịu dòng điện đỉnh danh định của mạch ch í nh không thể vượt quá các giá trị danh định tương ứng của thành phần yếu nhất của các thành phần nối nối tiếp. Tuy nhi ê n , đối với từng mạch điện hoặc ng ă n chứa, có thể lấy theo thiết b ị giới hạn dòng điện ngắn mạch như c ầ u chảy giới hạn dòng điện, cuộn khá n g, v.v... 4.7. Thời gian ngắn mạch danh định (t k ) Áp dụng 4.7 của IEC 60694, ngoài ra còn: Thời gian ngắn mạch danh định cũng phải ấn định cho cả mạch nối đất. Giá trị này có thể khác với giá trị của mạch ch í nh. 4.8. Điện áp cung cấp danh định của cơ cấu dùng để đóng, cắt và của mạch điện phụ trợ và mạch điện đi ề u khiển (U a ) Áp dụng 4.8 của IEC 60694. 4.9. Tần số cung cấp danh định của cơ cấu dùng đ ể đóng, cắt và của mạch điện phụ trợ Áp dụng 4.9 của IEC 60694. 4.10. Áp suất danh định của nguồn khí nén dùng để cách ly và/hoặc thao tác Áp dụng 4.10 của IEC 60694. 4.10.1. Mức chứa danh định (của ngăn chứa lưu chất) Áp suất (áp suất tương đối) tính bằng Pa (hoặc mật độ) hoặc khối lượng chất lỏng do nhà chế tạo ấn định quy về điều kiện không khí môi trường bằng 20 ° C tại đó chất khí hoặc chất lỏng được chứa trong ngăn chứa trước khi đưa vào vận hành. 5. Thiết kế và kết cấu Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được thiết kế thực hiện một cách an toàn trong điều kiện vận hành, kiểm tra và bảo tr ì bình thường, xác định trạng thái có điện hoặc không có điện của mạch ch í nh, kể cả kiểm tra thường xuyên về thứ tự pha, nối đất các cáp đấu nối, định vị sự cố cáp , thử nghi ệ m điện áp trên các cáp đã đấu nối hoặc các thiết bị khác và loại trừ điện tích tĩnh điện nguy hiểm. Tất c ả các bộ phận và thành phần nhấc ra được có cùng kiểu, thông số đặc trưng và cùng kết cấu phải có tính lắp lẫn về cơ và điện. Tất c ả các bộ phận và thành ph ầ n nhấc ra được có thông số đặc trưng về dòng điện và cách điện lớn hơn hoặc b ằ ng đều có thể lắp đặt được vào vị trí của bộ phận và thành phần nhấc ra được có thông số đặc trưng v ề dòng điện và cách điện nhỏ hơn hoặc bằng trong tr ườ ng hợp thiết kế của các bộ phận và thành phần nhấc ra được và khoảng chứa này cho phép l ắ p lẫn về cơ. Điều này thường không áp dụng cho thiết bị hạn chế dòng điện. CHÚ THÍCH: Việc lắp đ ặ t bộ phận hoặc thành ph ầ n nh ấ c ra được có thông số đ ặ c trưng cao h ơ n không nhất thi ế t là làm tăng khả n ă ng của khối chức năng ho ặ c ngụ ý rằng khối chức năng có khả năng làm việc ở thông s ố danh định cao hơn của bộ phận hoặc thành phần nh ấ c ra đ ượ c. Các thành ph ầ n khác nhau có trong vỏ bọc phải chịu các yêu cầu kỹ thuật riêng áp dụng cho chúng. Đối với mạch chính có cầu chảy giới hạn dòng điện, nhà chế tạo tủ điện đóng cắt và điều khiển có thể ấn định dòng điện ngắn mạch của c ầ u chảy. 5.1. Y ê u c ầ u đối với chất lỏng trong tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển Áp dụng 5.1 của IEC 60694. 5.2. Yêu cầu đối với chất khí trong tủ điện đóng cắt và đ iều khiển Áp dụng 5.2 của IEC 60694, ngoài ra còn: Có thể sử dụng Sulphur hexa f luoride (SF 6 ) phù hợp với IEC 60480. CHÚ THÍCH: Việc sử dụng SF 6 , xem IEC 61634. 5.3. Nối đất Thông số dòng điện ngắn mạch có thể áp dụng cho mạch nối đất tùy thuộc vào loại hệ thống trung t í nh nối đất dự kiến. CHÚ THÍCH 1: Đối với hệ thống có trung tính nối đất li ê n tục, dòng điện ngắn mạch lớn nhất của mạch nối đất có thể đạt tới các mức k h ả năng chịu dòng điện ngắn hạn của mạch chính. CHÚ THÍCH 2: Đối với hệ thống khác với hệ thống có trung t í nh nối đất liên tục, dòng điện ngắn mạch lớn nhất của mạch nối đất có thể đạt tới 87 % khả năng chịu dòng điện ng ắ n hạn danh định của mạch chính (ngắn mạch trong đi ề u kiện sự cố nối đất kép). Mạch nối đất thường được thiết kế để chịu ngắn mạch đơn. 5.3.1. Nối đất mạch chính Để bảo vệ con người trong quá trình b ả o trì, tất cả các bộ phận của mạch chính cần tiếp cận phải có thể được nối đất trước khi tiếp cận được. Việc này không áp dụng cho các bộ phận nhấc ra được chỉ có thể tiếp cận sau khi cách ly khỏi t ủ điện đóng cắt và điều khiển. 5.3.2. Nối đất vỏ bọc Áp dụng 5.3 của IEC 60694, ngoài ra còn: Các khối vận chuyển lắp s ẵ n tại nhà máy phải được nối liên kết trong quá trình lắp đặt cuối cùng qua dây dẫn nối đất. Việc nối liên kết giữa các khối vận chuyển liền kề phải có khả năng chịu dòng điện ngắn hạn danh định và chịu dòng điện đỉnh danh định đối với mạch nối đất. CHÚ THÍCH 1: Nói chung, yêu cầu tr ê n đây đ ượ c thỏa mãn nếu trang bị dây nối đất có mặt cắt thích hợp kéo dài ch iề u dài tổng thể của t ủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại. Mật độ dòng điện trong dây dẫn nối đất bằng đồng, trong đi ề u kiện sự cố với đất quy định , không được vượt quá 200 A/mm 2 trong thời gian ngắn mạch danh định là 1 s, và 125 A/mm 2 trong thời gian ng ắ n mạch danh định là 3 s. Tuy nhiên, mặt c ắ t của nó không được nhỏ hơn 30 mm 2 . Dây dẫn này phải được kết thúc bằng một đầu nối thích hợp được thiết kế để nối với hệ thống nối đất của hệ thống lắp đ ặ t. Nếu dây dẫn nối đất không phải bằng đ ồ ng thì các yêu cầu về nhiệt và cơ tương đương phải được đáp ứ n g. CHÚ THÍCH 2: Tham khảo ph ươ ng ph á p t í nh diện tích mặt c ắ t của dây d ẫ n nêu trong IEC 60724 để có hướng dẫn . V ỏ bọc của từng khối chức năng phải được nối với dây dẫn nối đất này. Các bộ phận nh ỏ được cố định trên vỏ bọc, có đường kính lớn nhất đến 12,5 mm không cần nối với dây dẫn nối đất, ví dụ, các mũ vít. Tất cả các bộ phận kim loại dự kiến nối đất và không thuộc mạch chính hoặc mạch phụ phải được nối trực tiếp với dây dẫn nối đất hoặc qua các bộ phận có kết cấu kim loại. Việc nối liên kết trong khối chức năng phải được giữ chặt bằng công nghệ để đảm bảo t í nh liên tục về điện giữa khung, nắp, cửa, vách ngăn hoặc bộ phận kết cấu khác (v í dụ, xiết bằng bu lông hoặc hàn điện). Các cửa của ngăn chứa điện áp cao phải được nối với khung bằng phương tiện thích hợp. CHÚ TH Í CH 3: Điều 5.102 đề c ậ p đến vỏ bọc và cửa. 5.3.3. Nối đất các cơ cấu nối đất Trong trường hợp các mối nối nối đất phải mang toàn bộ dòng điện ngắn mạch ba pha (như trong trường hợp mối nối ngắn mạch được sử dụng cho cơ cấu nối đất), các mối nối này phải được định kích thước tương ứng. 5.3.4. Nối đất các bộ phận kéo ra được hoặc nhấc ra được Bộ phận kim loại nối đất bình thường của bộ phận kéo ra được hoặc nhấc ra được phải được duy tr ì nối với đất khi thử nghiệm và các vị trí ngắt mạch và ở vị trí trung gian bất kỳ. Việc nối đất ở vị trí bất kỳ phải có khả năng mang dòng điện không nh ỏ hơn khả năng yêu cầu cho vỏ bọc (xem 5.102.1). Khi được gài vào, bộ phận kim loại nối đất bình thường của bộ phận nhấc ra được phải được nối với đất trước, các tiếp điểm của các bộ phận cố định và bộ phận nhấc ra được của mạch chính được đóng vào sau. Nếu bộ phận kéo ra được hoặc bộ phận nhấc ra được có chứa cơ cấu nối đất bất kỳ để nối đất mạch chính thì mối nối đất ở vị trí vận hành phải được xem là một phần của mạch nối đất có giá trị danh định kết hợp (xem 4.5, 4.6 và 4.7). 5.4. Thiết b ị phụ trợ và thiết bị điều khiển Áp dụng 5.4 của IEC 60694. 5.5. Thao tác bằng năng lượng phụ thuộc Áp dụng 5.5 của IEC 60694. 5.6. Thao tác bằng năng lượng dự trữ Áp dụng 5.6 của IEC 60694. 5.7. Thao tác bằng tay độc lập Áp dụng 5.7 của IEC 60694. 5.8. Hoạt động của bộ nh ả Áp dụng 5.8 của IEC 60694. 5.9. Thiết bị khóa liên động và thiết bị giám sát áp suất thấp và áp suất cao Áp dụng 5.9 của IEC 60694. 5.10. Tấm nhãn Áp dụng 5.10 của IEC 60694, ngoài ra còn: Tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải có tấm nhãn bền và đọc được rõ ràng các thông tin nêu trong B ả ng 1. Bảng 1 - Thông tin trên tấm nhãn Viết tắt Đơn vị ** Đi ề u k iệ n: Chỉ yêu c ầ u ghi nhãn nếu: (1) (2) (3) (4) (5) Nhà chế tạ o X Ký hiệu kiểu X S ố Seri X Tham khảo sổ tay h ướ ng d ẫ n X Năm chế t ạ o X Ti ê u chuẩn áp dụng X Điện áp danh định U r kV X T ầ n s ố danh định f r Hz X Khả n ă ng chịu điện áp xung sét danh định U p kV X Khả năng chịu điện áp t ầ n số công nghiệp danh định U d kV X Dòng điện bình th ườ ng danh định I r A X Khả năng chịu dòng điện ngắn hạn danh định (đối với mạch ch í nh và mạch nối đất) I k kA X Khả n ă ng chịu d òng điện đ ỉ nh danh định (đối với mạch ch í nh và mạch n ố i đất) I p kA Y Khác với 2 , 5 đối với 50 Hz và 2,6 đối với 60 Hz Thời gian ngắn mạch danh định (đối với mạch chính và mạch nối đất) t k s X Mức chứa danh định dùng cho cách điện p re Pa hoặc kg (X) Mức báo động dùng cho cách điện p ae Pa ho ặ c kg (X) Mức ho ạ t đ ộ ng t ố i thiểu dùng cho cách đi ệ n p me Pa ho ặ c kg (X) Lưu chất cách điện và khối lượng kg (X) Phân loại h ồ quang b ê n t rong IAC Loại tiếp cận (mã) A (F , L,R) , B (F , L , R) ho ặ c C (X) Dòng điện thử nghiệm h ồ quang kA (X) Thời gian của dòng điện thử nghiệm hồ quang s (X) ( ** ) X = ghi nhãn các giá trị này là bắt buộc; (X) = Ghi nhãn các giá trị nếu thuộc đối tượng áp dụng; Y = Đi ề u ki ệ n ghi nh ã n các giá tr ị này đ ược nêu ở c ộ t 5. CH Ú THÍCH 1: Có thể sử dụng cách viết tắt ở cột (2) thay cho thuật ngữ ở cột (1). CHÚ THÍCH 2: Khi sử dụng thuật ngữ ở cột (1), không c ầ n có từ “ danh định” Tấm nhãn của từng khối chức năng phải rõ ràng trong quá trình vận hành bình thường. Các bộ phận nhấc ra được, nếu có, phải có tấm nh ã n riêng với dữ liệu liên quan đến các khối chức năng liên quan nhưng chỉ cần nhìn thấy tấm nhãn này khi bộ phận nhấc ra được ở vị trí đã nhấc ra. 5.11. Cơ cấu khóa liên động Áp dụng 5.11 của IEC 60694, ngoài ra còn: Khóa liên động giữa các thành phần khác nhau của thiết bị được trang bị để bảo vệ và để thuận tiện cho vận hành. Các điều khoản dưới đây là bắt buộc đối với mạch chính. a) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại có bộ phận nhấc ra được Việc kéo ra hoặc gài vào của một áptômát, thiết bị đóng cắt hoặc côngt ắ ctơ chỉ thực hiện được khi thiết bị ở vị trí mở. Việc thao tác một áptômát, thiết bị đóng cắt hoặc côngtắctơ ch ỉ thực hiện được khi thiết bị ở vị trí vận hành, ngắt, nhấc ra, thử nghiệm hoặc vị trí nối đất. K hóa liên động phải đ ả m bảo không cho đóng áptômát, thiết bị đóng cắt hoặc c ô ngtắct ơ ở vị tr í vận hành khi các mạch phụ bất kỳ kết hợp với việc mở tự động các cơ cấu này không được nối. Ngược lại, không cho ngắt các mạch phụ với áptômát đã đóng ở vị trí vận hành. b) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có cầu dao cách ly K hóa liên động phải đảm bảo không cho thao tác cầu dao cách ly trong đi ề u kiện không phải là các điều kiện mà chúng được thiết kế để thao tác (xem IEC 62271-102). C ầu dao cách ly không thao tác được khi áptômát, thiết bị đóng cắt hoặc côngtắctơ không ở vị trí mở. CH Ú TH Í CH 1: Quy t ắ c này có thể được bỏ qua nếu có thể có một thanh cái chuyển đổi trong hệ thống thanh cái kép mà không làm gián đoạn dòng điện. Việc thao tác một áptômát, thiết bị đóng cắt hoặc côngtắ ctơ chỉ thực hiện được khi cầu dao cách ly kết hợp đã ở vị tr í đóng, mở hoặc nối đất (nếu có). Việc trang bị bổ sung hoặc thay thế k hóa liên động phải theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và ng ười sử dụng. Nhà chế tạo phải nêu các thông tin cần thiết về đặc điểm và chức năng của khóa liên động. Thiết bị đóng cắt nối đất có khả năng đóng ngắn mạch danh định nhỏ hơn khả năng chịu dòng điện đỉnh danh định của mạch chính cần được khóa liên động với cầu dao cách ly kết hợp. Thiết b ị được lắp đ ặ t trong mạch chính mà việc tác động sai của nó có thể gây hư hại ho ặ c được sử dụng để giữ chắc chắn khoảng cách ly trong quá trình bảo trì phải có các phương tiện khóa (ví dụ , ổ khóa). Nếu việc nối đất một mạch điện được trang bị bằng thiết bị đóng cắt nguồn lưới (áptômát, thiết bị đóng cắt hoặc côngtắctơ) nối tiếp v ớ i thiết bị đóng cắt nối đất thì thiết bị đóng cắt nối đất phải được khóa liên động với thiết bị đóng c ắ t nguồn lưới. Phải trang bị đ ể thiết bị đóng cắt nguồn lưới đ ả m bảo không bị mở ra không chủ ý, ví dụ, bằng việc ngắt mạch gây nhả và hãm cơ cấu nhả cơ khí. CHÚ THÍCH 2: Cầu dao cách ly cũng có thể thay thế được cho thiết bị đóng c ắ t nối đất. Nếu khóa liên động được trang bị không phải kiểu cơ khí thì thiết kế phải sao cho không thể xảy ra các trường hợp không thích hợp khi không có nguồn phụ trợ. Tuy nhiên, đối với khống chế khẩn cấp , nhà chế tạo có thể cung cấp phương tiện bổ sung để thao tác bằng tay mà không có phương tiện khóa liên động. Trong trường hợp như vậy, nhà chế tạo phải ch ỉ ra rõ ràng phương tiện này và quy định các quy trình thao tác. 5.12. Chỉ thị vị trí Áp dụng 5.12 của IEC 60694. 5.13. Cấp b ả o vệ bằng vỏ ngoài Áp dụng 5.13 của IEC 60694. 5.14. Chiều dài đường rò Áp dụng 5.14 của IEC 60694. 5.15. Độ kín khí và ch â n không Áp dụng 5.15 của IEC 60694 ngoài ra còn: Xem 5.103.2.3. 5.16. Độ kín chất lỏng Áp dụng 5.16 của IEC 60694, ngoài ra còn: Xem 5.103.2.3. 5.17. Tính dễ cháy Áp dụng 5.17 của IEC 60694. 5.18. Tương thích điện từ (EMC) Áp dụng 5.18 của IEC 60694. 5.101. Sự cố bên trong Về nguyên t ắ c, tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này được thiết kế và chế tạo để ngăn ngừa xuất hiện các sự c ố bên trong. Người sử dụng phải lựa chọn đúng, theo đặc tính của mạng lưới, các quy trình thao tác và điều kiện vận hành (xem 8.3). Nếu tủ điện đóng cắt và điều khiển được lắp đặt, thao tác và b ả o trì theo hướng dẫn của nhà chế tạo thì xác suất xảy ra h ồ quang b ê n trong là thấp trong tuổi thọ vận hành của nó nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Sự cố bên trong vỏ bọc của tủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại do khuyết tật hoặc điều kiện vận hành khác thường hoặc thao tác sai có thể khởi đầu h ồ quang bên trong dẫn đến nguy hiểm cho người vận hành ở đó. Thực nghiệm cho thấy sự cố có nhiều khả năng xảy ra ở một số vị tr í bên trong vỏ bọc. B ả ng 2 của Điều 8 đưa ra danh mục các vị trí này, nguyên nhân hỏng hóc và biện pháp có thể để giảm xác suất sự cố bên trong. Các biện pháp khác có thể được chấp nhận để cung cấp mức cao nhất có thể về bảo vệ con người trong trường hợp hồ quang bên trong. Các biện pháp này nhằm hạn chế các hậu quả ra bên ngoài của tr ườ ng hợp này. Dưới đây là một số ví dụ về các biện pháp này. - Th ờ i gian giải trừ sự cố nhanh được b ắ t đầu nhờ bộ phát hiện nhạy với ánh sáng, áp suất hoặc nhiệt độ hoặc bằng biện pháp b ả o vệ thanh cái kiểu so lệch. - Áp dụng các cầu ch ả y thích hợp phối hợp với thiết bị đóng cắt để giới hạn dòng điện cho chạy qua và thời gian sự cố. - Dập nhanh h ồ quang bằng cách hút h ồ quang để nối t ắ t bằng kim loại nh ờ cơ cấu c ả m biến nhanh và cơ cấu đóng nhanh (bộ dập hồ quang). - Điều khiển từ xa. - Cơ cấu giảm áp suất. - Chuyển bộ ph ậ n kéo ra được đến vị trí vận hành hoặc ra khỏi vị trí vận hành chỉ thực hiện khi cửa trước đ ã đóng. Hiệu quả của thiết kế cung cấp mức bảo vệ con ng ườ i quy định trong trường hợp có h ồ quang bên trong có thể được kiểm tra bằng thử nghiệm theo Phụ lục A. Thiết kế đ ạt đ ược thử nghiệm này được phân loại là IAC. 5.102. Vỏ bọc 5.102.1. Yêu c ầ u chung Vỏ bọc phải b ằ ng kim loại. Các phần bên ngoài của t ủ điện đóng cắt và điều khiển có thể bằng vật liệu cách điện, với điều kiện là các bộ phận HV được che kín hoàn toàn bằng vách ngăn hoặc chớp lật kim loại được thi ế t k ế để nố i đất. Các cửa sổ để kiểm tra phù hợp với 5.102.4 thì được loại trừ. Khi tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được lắp đ ặ t thì vỏ bọc phải có ít nhất cấp bảo vệ IP 2X phù hợp với Bảng 6 của IEC 60694. Vỏ bọc cũng phải có bảo vệ phù hợp với các điều kiện dưới đây. Các bộ phận kim loại của vỏ bọc phải được thiế t kế để mang dòng điện 30 A (một chiều) với điện áp rơi lớn nhất là 3 V đến điểm nối đất được trang bị. Bề mặt sàn, kể c ả khi không bằng kim loại, v ẫ n được xem là phần của v ỏ bọc. H ướ ng dẫn lắp đặt phải nêu các biện pháp để mặt sàn có được cấp bảo vệ yêu cầu. Các vách của phòng không được xem là phần của vỏ bọc. Các phần của vỏ bọc dùng làm ranh giới của các ngăn chứa không tiếp cận được phải có ch ỉ thị rõ ràng là không được tháo rời. Bề m ặ t nằm ngang của vỏ bọc, ví dụ, tấm nắp, không được thiết kế để cho người đứng lên ho ặ c đặt thiết b ị bổ sung không được cung cấp là phần của t ủ điện. Nếu nhà chế tạo chỉ ra rằng cần đứng hoặc đi trên tủ điện đóng cắt và điều khiển trong quá trình thao tác hoặc bảo trì thì thiết kế phải sao cho các vùng liên quan đỡ được trọng lượng của người vận hành mà không bị biến dạng quá mức và thiết bị vẫn duy trì thích hợp cho mục đích của nó. Trong trường hợp này, các vùng trên thiết b ị mà không an toàn để người đứng hoặc đi trên đó, v í dụ cánh giảm áp suất, phải được nhận biết rõ ràng. 5.102.2. Nắp và cửa N ắ p và cửa là phần của vỏ bọc phải được làm bằng kim loại. Trừ các nắp và cửa có thể bằng vật liệu cách điện với điều kiện là các bộ phận HV được che kín hoàn toàn bằng vách ngăn hoặc chớp lật kim loại được thiết kế để nối đất. Khi nắp và cửa là các phần của vỏ bọc được đóng lại thì cấp bảo vệ quy định cho vỏ bọc phải được đảm bảo. Nắp hoặc cửa không được là lưới được đan bằng sợi dây, kim loại giãn n ở hoặc tương tự. Khi có các lỗ th ô ng gió, thoát hơi hoặc cửa sổ kiểm tra ở nắp hoặc cửa, tham khảo 5.102.4/5. Một số loại nắp hoặc cửa được nhận biết theo loại ngăn chứa tiếp c ậ n được mà chính các n ắ p hoặc cửa này cho phép tiếp cận đến. a) Nắp hoặc cửa để tiếp cận đến các ngăn chứa tiếp cận được bằng dụng cụ Các nắp hoặc cửa này không cần mở ra khi hoạt động bình thường hoặc bảo tr ì (các nắp cố định). Không thể mở, tháo rời hoặc lấy các nắp hoặc cửa ra mà không sử dụng dụng cụ: CHÚ THÍCH 1: Chỉ m ở chúng k hi thực hiện các phòng ngừa để đảm b ả o an toàn v ề điện. CHÚ TH Í CH 2: Cần l ưu ý đến yêu cầu (nếu có) để thao tác các thiết bị đóng c ắ t đòi hỏi không được có điện áp/dòng điện trên mạch chính có các cửa và nắp phải mở ra là một ph ầ n của quy trình bảo trì. b) Nắp hoặc cửa để tiếp cận đến các ngăn chứa tiếp cận được bằng cách điều khiển khóa liên động hoặc bằng quy trình Phải có các nắp hoặc cửa này, nếu cần tiếp cận ngăn chứa để thao tác bình thường và/hoặc bảo trì bình thường như nhà chế tạo quy định . Các nắp hoặc cửa này không đòi hỏi dụng cụ để mở hoặc tháo chúng và phải có các đặc điểm sau: - ngăn chứa tiếp cận được bằng cách điều khiển khóa liên động. Các ngăn chứa này phải có cơ cấu khóa liên động để chỉ có thể mở ngăn chứa khi bộ phận cần tiếp cận của mạch chính có trong ngăn chứa là không mang điện và đã được nối đất hoặc ở vị trí ngắt ra với các chớp lật tương ứng đã đậy lại; - ngăn chứa tiếp cận được bằng quy trình. Các ngăn chứa này phải có phương tiện để khóa, ví dụ, ổ khóa. CH Ú THÍCH 3: Quy trình thích hợp cần được đ ặ t ở vị tr í của ng ườ i sử dụng để đảm bảo rằng ngăn chứa tiếp c ậ n được bằng quy trình chỉ có thể mở được khi b ộ phận của mạch ch í nh có trong ngăn chứa c ầ n tiếp cận là không mang điện và đ ã nối đất ho ặ c ở vị trí ngắt có chớp lật tương ứng đã đậy lại. Các quy trình có thể đ ược quy định b ở i quy định của quốc gia có hệ thống lắp đ ặ t ho ặ c tài liệu về an toàn cho ng ườ i sử dụng. 5.102.3. Vách ngăn hoặc ch ớ p lật là một ph ầ n của vỏ bọc Nếu vách ngăn hoặc chớp l ậ t tr ở thành một phần của v ỏ bọc với bộ phận nhấc ra được ở vị trí bất kỳ như xác định ở 3.127 đến 3.130 thì chúng phải là kim loại, được nối đất và có cấp bảo vệ quy định cho v ỏ bọc. CHÚ THÍCH 1: Vách ngăn ho ặ c chớp lật tr ở thành một ph ầ n của vỏ bọc nếu c ó thể tiếp cận được ở vị trí bất kỳ như xác định ở 3.127 đến 3.130 và n ế u không có cửa có thể đóng vào ở các vị tr í xác định trong các điều từ 3.126 đến 3.130. CHÚ THÍCH 2: Nếu có cửa có thể đóng vào ở các vị trí xác định trong các điều từ 3.126 đến 3.130 thì vách ngăn ho ặ c chớp lật phía sau cửa không được xem là ph ầ n của vỏ bọc. 5.102.4. C ửa sổ kiểm tra Cửa sổ kiểm tra phải có tối thiểu là cấp bảo vệ quy định cho vỏ bọc. Chúng phải được che bằng một tấm trong suốt có độ bền cơ tương đương với độ bền cơ của vỏ bọc. Phải có các phòng ngừa để không hình thành các điện tích tĩnh điện nguy hiểm, bằng khe h ở không khí hoặc bằng chớp lật tĩnh điện (ví dụ, lưới đan bằng sợi dây được nối đất thích hợp bên trong cửa sổ). Cách điện giữa các bộ phận mang điện của mạch chính và b ề m ặ t tiếp cận được của cửa sổ kiểm tra phải chịu được các điện áp thử nghiệm quy định ở 4.2 của IEC 60694 đối với các điện áp tiêu chuẩn với đất và giữa các cực. 5.102.5. Lỗ th ô ng gió, lỗ thông hơi Lỗ thông gió và lỗ thông hơi phải được bố trí hoặc che ch ắ n sao cho đạt đến cấp bảo vệ giống như quy định cho vỏ bọc. Các lỗ này có thể làm bằng lưới đan từ các sợi d â y hoặc tương tự với điều kiện là có độ bền cơ thích hợp. Lỗ thông gió và lỗ thông hơi phải được bố trí sao cho khí hoặc hơi thoát ra có áp suất không gây nguy hiểm cho người vận hành. 5.103. Ngăn ch ứ a 5.103.1. Yêu c ầ u chung Ngăn chứa phải được gọi tên bằng thành phần ch í nh có trong đó, v í dụ ngăn chứa áptômát, ngăn chứa thanh cái, ngăn chứa cáp , v.v... Trong trường hợp các đầu nối cáp có trong một ngăn chứa có các thành phần chính khác (ví dụ áptômát, thanh cái , v.v...) thì việc gọi tên trước hết phải theo thành phần chính khác. CHÚ THÍCH: Các ngăn chứa có thể được nhận biết khác theo một số thành ph ầ n được bao k í n , v í dụ ng ă n chứa cáp/CT, v.v... Ngăn chứa có thể có một số loại khác nhau, ví dụ: - chứa chất lỏng; - chứa khí ; - cách điện rắn. Thành phần chính được gắn riêng rẽ trong vật liệu cách điện rắn có thể được xem là các ngăn chứa miễn là đáp ứ n g các đi ề u kiện quy định trong IEC 60466. Các lỗ c ầ n thiết để liên kết các ngăn chứa phải được bịt bằng ống l ồ ng hoặc các phương tiện tương đương khác. Ngăn chứa thanh cái có thể được kéo dài qua một số khối chức năng mà không cần có thanh cái hoặc các phương tiện t ươ ng đương khác. Tuy nhiên, trong trường hợp LSC2, các ngăn chứa riêng rẽ phải được cung cấp cho từng bộ thanh cái, ví dụ, trong hệ thống thanh c á i kép và đối với các phân đoạn thanh cái đóng cắt được hoặc ngắt ra được. 5.103.2. Ngăn chứa lưu chất (khí hoặc lỏng) 5.103.2.1. Yêu c ầ u chung Ngăn chứa phải có khả năng chịu được các áp suất bình thường và quá độ mà ch ú ng phải chịu trong vận hành. Ngăn chứa chất kh í khi chịu áp suất không thay đổi trong vận hành, phải chịu các đi ề u kiện riêng về vận hành để phân biệt chúng với bộ tiếp nhận không khí nén và bình chứa tương tự. Các điều kiện này như sau: - Ngăn chứa chất khí thường chứa khí không ăn mòn, hoàn toàn khô, ổn định và trơ; vì vậy các biện pháp để duy trì chất khí trong điều kiện này chủ yếu chỉ có các thay đổi nhỏ về áp suất để vận hành t ủ điện đóng c ắ t và điều khiển và vì các ngăn chứa không phải chịu ăn mòn bên trong nên không cần có các dự phòng cho các yếu tố này trong việc xác định thiết kế của ngăn chứa. - Áp suất thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 300 kPa (áp suất tương đối). Đối với hệ thống lắp đặt ngoài trời, nhà chế tạo phải tính đến ảnh h ưở ng của các đi ề u kiện khí hậu (xem Điều 2 của IEC 60694). 5.103.2.2. Thiết kế Thiết kế ngăn chứa lưu chất phải dựa trên b ả n chất của lưu chất, nhiệt độ thiết kế và khi thuộc đối tượng áp dụng, dựa vào mức thiết kế như xác định trong tiêu chuẩn này. Nhiệt độ thiết kế của ngăn chứa lưu chất thường là giới hạn trên của nhiệt độ không khí môi trường cộng với độ tăng nhiệt của lưu chất do có dòng điện bình thường danh định. Với hệ thống lắp đ ặ t ngoài trời, các ảnh hưởng khác có thể có như bức xạ m ặ t tr ờ i phải được tính đến. Áp suất thiết kế của vỏ bọc không được nh ỏ hơn giới hạn trên của áp suất đạt đến bên trong vỏ bọc ở nhiệt độ thiết kế. Phải tính đến khả năng xuất hiện sự cố bên trong (xem 5.101) và các yếu tố sau đây đối với ngăn chứa lưu chất: a) toàn bộ áp suất chênh lệch có thể đặt lên các vách của ngăn chứa, kể cả quá trình hút chân không nếu được sử dụng trong quá trình chứa hoặc hoạt động bảo trì; b) áp suất do rò rỉ ngẫu nhiên giữa các ngăn chứa trong trường hợp các ngăn chứa liền kề có áp suất vận hành khác nhau. 5.103.2.3. Độ k ín Nhà chế tạo phải quy định hệ thống áp suất được sử dụng và tốc độ rò rỉ cho phép đối với ngăn chứa lưu chất (xem 5.15 và 5.16 của IEC 60694). Nếu người sử dụng yêu cầu, phải làm kín lối vào ngăn chứa lưu chất kín hoặc phải có khống chế áp suất thì nhà chế tạo cũng phải quy định mức rò rỉ cho phép qua các vách ngăn. Đối với ngăn chứa ch ấ t khí trong đó mức hoạt động tối thiểu lớn hơn 100 kPa (áp suất tương đối) th ì cần có chỉ thị khi á p suất ở 20 ° C b ị giảm xuống thấp hơn mức hoạt động tối thiểu cho phép (xem 3.120). Vách ngăn, ng ă n cách ngăn chứa khí cách điện với ngăn chứa chất lỏng b ê n cạnh, như hộp cáp ho ặ c máy biến áp, không được có bất kỳ biểu hiện rò rỉ nào ảnh hưởng đến các đặc t í nh điện môi của hai môi chất. 5.103.2.4. Giảm áp suất các ngăn chứa l ưu chất Trong trường hợp có các cơ cấu giảm áp hoặc thiết kế giảm áp thì phải bố trí để giảm thiểu nguy hiểm cho người vận hành trong khi thao tác bình thường do khí hoặc hơi thoát ra có áp suất. Cơ cấu giảm áp suất không được tác động ở áp suất thấp hơn 1,3 lần áp suất thiết kế. Cơ cấu giảm áp suất có thể là thiết kế của , ví dụ , vùng xung yếu của ngăn chứa hoặc cơ cấu chuyên dụng như đĩa nổ. 5.103.3. Vách ngăn và ch ớ p lật 5.103.3.1. Y ê u c ầ u chung Vách ngăn và chớp lật phải có cấp bảo vệ ít nhất là IP2X t heo TCVN 4255 (IEC 60529). Vách ngăn phải có khả năng b ả o vệ về cơ chống áp suất khí thường có trong ng ă n chứa liền kề (nếu thuộc đối tượng áp dụng). Dây dẫn đi qua các vách ngăn phải có ống l ồ ng hoặc phương tiện tương đương khác để có cấp IP yêu cầu. Các lỗ trong vỏ bọc của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc b ằ ng kim loại và trong các vách ngăn của ngăn chứa qua đó các tiếp điểm của bộ phận nhấc ra được hoặc kéo ra được gài với các tiếp điểm cố định phải có chớp lật tác động tự động khi thao tác vận hành b ì nh thường để bảo vệ con người ở vị trí bất kỳ như xác định ở 3.126 đến 3.130. Phải có biện pháp để đảm bảo hoạt động tin cậy của chớp lật, v í dụ, bằng truyền động cơ khí trong đó sự di chuyển của chớp lật được điều khiển hoàn toàn bởi sự di chuyển của bộ phận nhấc ra được hoặc kéo ra được. Tình trạng của chớp lật có thể không dễ xác định trong mọi trường hợp khi một ngăn chứa m ở (ví dụ, ngăn chứa cáp m ở nhưng chớp lật lại lắp trong ngăn chứa bộ ngắt). Trong trường hợp này, việc kiểm tra tình trạng của chớp lật có thể cần tiếp cận đến ngăn chứa thứ hai hoặc cần có cửa sổ kiểm tra hoặc cơ cấu ch ỉ thị tin cậy được. Để b ả o trì hoặc thử nghiệm, nếu có yêu cầu một hoặc nhiều bộ tiếp điểm cố định phải tiếp cận được qua các chớp lật đã m ở th ì các chớp lật này phải có phương tiện khóa từng bộ tiếp điểm độc lập ở vị trí đóng. Để b ả o tr ì hoặc thử nghiệm, khi làm mất hiệu lực tác động đóng tự động của chớp lật để duy trì chúng ở vị trí m ở th ì không thể đưa thiết b ị đóng cắt về vị trí vận hành được cho đến khi thao tác tự động của chớp lật được phục h ồ i. Việc phục h ồ i này có thể đạt được bằng hoạt động đưa thiết b ị đóng cắt về vị trí vận hành. Có thể sử dụng vách ngăn gắn vào tạm thời để che kín bộ tiếp điểm cố định mang điện (xem 10.4). Đối với loại PM, vách ngăn và chớp lật giữa ngăn chứa đã mở và bộ phận mang điện của mạch chính phải l à kim loại; nếu không thì đó là loại Pl (xem 3.109). 5.103.3.2. Vách ngăn và chớp lật bằng kim loại Vách ngăn và chớp lật bằng kim loại hoặc các bộ phận kim loại của chúng phải được nối với điểm nối đất của khối chức năng và được thiết kế để mang dòng điện 30 A (một chiều) với điện áp rơi nhỏ hơn 3 V so với điểm nối đất được cung cấp. Phần ngắt quãng trong các vách ngăn kim loại và các chớp lật đã đóng không được vượt quá 12,5 mm để phù hợp với cấp bảo vệ IP2X. 5.103.3.3. Vách ngăn và chớp lật phi kim loại Vách ngăn và chớp lật phi kim loại làm bằng vật liệu cách điện hoặc một phần bằng vật liệu cách điện phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây. a) Cách điện giữa các bộ phận mang điện của mạch ch í nh và bề mặt chạm tới được của vách ngăn và chớp lật cách điện phải chịu được điện áp thử nghiệm quy định ở 4.2.1 của IEC 60694 để thử nghiệm điện áp với đất và giữa các cực. b) Vật liệu cách điện phải chịu được điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp quy định ở điểm a). Nên áp dụng phương pháp thử nghiệm thích hợp được nêu trong IEC 60243-1. c) Cách điện giữa các bộ phận mang điện của mạch ch í nh và bề mặt bên trong của vách ngăn và chớp lật cách điện đối diện với các bộ phận mang điện phải chịu được điện áp t ố i thiểu bằng 150 % điện áp danh định của thiết bị. d) Nếu dòng điện rò có thể rò t ớ i phía tiếp cận được của vách ngăn và chớp lật cách điện theo tuyến liên tục trên bề mặt cách điện hoặc theo các khe nứt nhỏ có chất khí hoặc chất lỏng thì dòng điện rò này không được lớn hơn 0,5 mA trong các điều kiện thử nghiệm quy định (xem 6.104.2). 5.104. Bộ phận nhấc ra đ ược Để đ ả m b ả o khoảng cách ly giữa các vật dẫn cao áp, bộ phận nhấc ra được phải phù hợp với IEC 62271-102, trừ các thử nghiệm thao tác cơ (xem 6.102 và 7.102). Phương tiện ngắt này ch ỉ nhằm mục đích b ả o trì. Nếu bộ phận nhấc ra được có thiết kế để sử dụng như một cầu dao cách ly hoặc được thiết kế để tháo ra rồi lắp lại thường xuyên hơn là để bảo trì thì thử nghiệm phải g ồ m c ả các thử nghiệm thao tác cơ theo IEC 62271-102. Phải nhận biết được vị trí làm việc của cầu dao cách ly hoặc thiết bị đóng cắt nối đất, để đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây phải được thỏa mãn. - Nhìn thấy được khoảng cách ly. - Nhìn thấy được vị trí của bộ phận nhấc ra được so với bộ phận cố định và các vị trí ứng với nối hoàn toàn và cách ly hoàn toàn. - Chỉ ra bằng cơ cấu chỉ thị tin cậy được v ị trí của bộ phận nhấc ra được. CHÚ THÍCH 1: Ở một số nước, quy định khoảng cách ly là nhìn thấy được. CHÚ THÍCH 2: Xem IEC 62271-102. Tất c ả các bộ phận nhấc ra được đ ề u phải được giữ chặt với bộ phận cố định sao cho các tiếp điểm không bị mở ngẫu nhiên do các lực có thể xuất hiện trong vận hành, cụ thể là các lực do ngắn mạch. Trong tủ điện đóng cắt và điều khiển được phân loại IAC, việc dịch chuyển các bộ phận kéo ra được đến vị tr í vận hành hoặc kéo ra khỏi vị trí vận hành phải thực hiện được mà không giảm mức b ả o vệ quy định đối với h ồ quang bên trong. Điều này đạt được, ví dụ, chỉ có thể thao tác khi cửa và nắp để bảo vệ con người được đóng lại. Hiệu quả của thiết kế chấp nhận được phải được kiểm tra bằng thử nghiệm (xem Điều A.1). 5.105. Quy định đối với thử nghiệm điện môi trên cáp Trong các thử nghiệm điện môi, nếu không thể ngắt cáp khỏi tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại thì các bộ phận vẫn nối vào cáp phải có khả năng chịu được các điện áp thử nghiệm cáp như nhà chế tạo quy định và dựa vào các tiêu chuẩn cáp liên quan. Nghĩa là, khi một phía của khe hở cách ly mang điện ở điện áp hệ thống bình thường so với đất và các thử nghiệm được tiến hành trên cáp nối với phía còn lại của khe hở cách ly. Xem thử nghiệm điện môi quy định ở 6.2.101. CHÚ TH Í CH: Trong một số trường hợp, không có biên an toàn giữa điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp đối với khoảng cách ly và ứng suất điện áp thu được qua khoảng cách ly do đ ặ t điện áp thử nghi ệ m cáp nếu ph í a còn lại của khoảng cách ly của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại vẫn mang điện. 6. Thử nghiệm điển hình 6.1. Yêu c ầ u chung Áp dụng 6.1 của IEC 60694, ngoài ra còn: Các thành phần có trong tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại chịu các yêu cầu kỹ thuật riêng không đề cập trong phạm vi áp dụng của IEC 60694 phải phù hợp với và được thử nghiệm theo các yêu cầu kỹ thuật riêng đó, có tính đến các điều khoản dưới đây. Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên một khối chức năng đại diện. Vì t í nh đa dạng về chủng loại, thông số đặc trưng và phối hợp có thể có của các thành ph ầ n nên không thể thực hiện các thử nghiệm điển hình với tất cả các bố trí của t ủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại. Tính năng của bất kỳ bố trí cụ thể nào cũng có thể được chứng minh bằng dữ liệu thử nghiệm của các bố trí có thể so sánh. CHÚ THÍCH: Khối chức năng đại diện có thể có dạng của một khối có thể mở rộng. Tuy nhiên, có thể c ầ n liên kết bằng bulông hai ho ặ c ba khối như vậy với nhau. Các thử nghiệm điển hình và kiểm tra bao gồm: Thử nghiệm điển hình bắt buộc: a) Thử nghiệm để kiểm tra cấp cách điện của thiết bị (xem 6.2) b) Thử nghiệm để chứng minh độ tăng nhiệt của bộ phận bất kỳ của thiết bị và phép đo điện tr ở mạch điện (xem 6.5 và 6.4) c) Thử nghiệm để chứng minh khả năng của mạch chính và mạch nối đất chịu được dòng điện đỉnh danh định và khả n ă ng chịu dòng điện ngắn hạn danh định (xem 6.6) d) Thử nghiệm để ch ứng minh khả năng đóng và c ắ t của thiết bị đóng cắt kèm theo (xem 6.101) e) Thử nghiệm để chứng minh hoạt động thỏa đ áng của thiết bị đóng cắt kèm theo và bộ phận nhấc ra được (xem 6.102) f) Thử nghiệm để kiểm tra b ả o vệ con người chống tiếp cận đến bộ phận nguy hiểm và bảo vệ thiết bị chống vật rắn bên ngoài (xem 6.7). Thử nghiệm điển hình bắt buộc, nếu thuộc đối tượng áp dụng: g) Thử nghiệm để kiểm tra bảo vệ con người chống các ảnh hưởng điện nguy hiểm (xem 6.104) h) Thử nghiệm để kiểm tra độ bền của các ngăn chứa chất khí (xem 6.103) i) Thử nghiệm độ kín của ngăn chứa chất khí hoặc chất lỏng (xem 6.8) j) Thử nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của hồ quang do sự cố bên trong (đối với t ủ điện đóng cắt và đ iều khiển loại IAC) (xem 6.106) k) Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) (xem 6.9) Thử nghiệm điển hình tùy chọn (theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng) l ) Thử nghiệm để kiểm tra bảo vệ của thiết bị chống các ảnh hưởng do thời tiết (xem 6.105) m) Thử nghiệm để kiểm tra bảo vệ của thiết bị chống va đập về cơ (xem 6.7) n) Thử nghiệm để đánh giá cách điện của thiết bị bằng phép đo phóng điện cục bộ (xem 6.2.9) o) Thử nghiệm nhiễm bẩn nhân tạo (xem 6.2.8) p) Thử nghiệm điện môi trên mạch thử nghiệm cáp (xem 6.2.101). Các thử nghiệm điển hình có thể gây hại đến tính thích hợp của các bộ phận cần thử nghiệm cho sử dụng tiếp theo trong vận hành. Do đó, các mẫu được sử dụng để thử nghiệm điển hình không được sử dụng trong vận hành mà chưa có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng. 6.1.1. Nhóm thử nghiệm Áp dụng 6.1.1 của IEC 60694, ngoài ra còn: Thử nghiệm điển hình bắt buộc (không kể điểm j) và k)) phải được thực hiện trên nhiều nhất là bốn m ẫ u thử. 6.1.2. Thông tin để nhận biết mẫu Áp dụng 6.1.2 của IEC 60694. 6.1.3. Thông tin cần có trong báo cáo thử nghiệm điển hình Áp dụng 6.1.3 của IEC 60694. 6.2. Thử nghiệm điện môi Áp dụng 6.2 của IEC 60694. 6.2.1. Điều kiện không khí môi tr ườ ng trong các thử nghiệm Áp dụng 6.2.1 của IEC 60694. 6.2.2. Quy trình thử nghiệm ở điều kiện ướt Không áp dụng vì không cần các thử nghiệm điện môi trong điều kiện ướt cho tủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại. 6.2.3. Điều kiện của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trong thử nghiệm điện môi Áp dụng 6.2.3 của IEC 60694, ngoài ra còn: Đối với tủ đ iện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại sử dụng lưu chất (chất lỏng hoặc chất khí) để cách điện, các thử nghiệm điện môi phải được thực hiện với lưu chất cách điện được đổ đến mức hoạt động tối thiểu do nhà chế tạo quy định , lưu chất này do nhà chế tạo quy định . 6.2.4. Tiêu chí để đạt thử nghiệm Áp dụng 6.2.4 của IEC 60694, với các sửa đổi sau: - không áp dụng đoạn thứ hai của điểm a) đề cập đến thử nghiệm ở điều kiện ướt; - thay đoạn thứ nhất của điểm b) bằng Tủ điện đóng cắt và điều khiển đạt thử nghiệm xung nếu th ỏa mãn các điều kiện sau: a) số lần phóng điện xuyên thủng không quá hai lần cho mỗi dãy 15 xung; b) không có phóng điện xuyên thủng trên cách điện không tự phục hồi. Điều này được xác nhận bằng cách có ít nhất năm xung không có phóng điện xuyên thủng sau một xung gây phóng điện xuyên thủng trước đó. Nếu xung gây phóng điện xuyên thủng là một trong năm xung cuối trong chuỗi 15 xung thì phải đặt thêm xung, với điều kiện là tổng số phóng điện đánh thủng không được vượt quá hai l ầ n phóng điện trong một chuỗi hoàn chỉnh. Điều này có thể dẫn đến tối đa là 25 xung trong một chuỗi. CHÚ TH Í CH 1: Đối với ngăn chứa lưu chất được thử nghiệm với các ống lồng thử nghiệm không phải là ph ầ n của tủ điện đóng c ắ t và đi ề u k hiển th ì các xung tạo ra phóng điện đánh thủng qua các ố ng l ồ ng thử nghiệm không được xem là phần của dãy thử nghiệm. 6.2.5. Đặt điện áp thử nghiệm và điều kiện thử nghiệm Không áp dụng 6.2.5 của IEC 60694. Vì có nhiều thiết kế khác nhau nên không thể đưa ra các chỉ dẫn riêng về các thử nghiệm cần thực hiện trên mạch chính, nhưng về nguyên tắc, phải bao g ồ m các thử nghiệm dưới đây. a) Với đất và giữa các pha Điện áp thử nghiệm quy định ở 6.2.6 phải được đặt bằng cách nối lần lượt với từng dây pha của mạch chính với đầu nối cao áp của nguồn thử nghiệm. Tất c ả các dây dẫn còn lại của mạch chính và mạch phụ phải được nối với dây dẫn nối đất hoặc khung và với đầu nối đất của nguồn thử nghiệm. Nếu các dây pha đã được cách ly thì chỉ áp dụng các thử nghiệm với đất. Thử nghiệm điện môi phải được thực hiện với tất cả các thiết b ị đóng cắt ở vị trí đóng và tất c ả các bộ phận nhấc ra được ở vị trí vận hành của ch ú ng . C ần lưu ý đến khả năng thiết bị đóng cắt ở vị trí mở ho ặ c bộ phận nhấc ra được ở vị trí ngắt, nhấc ra, thử nghiệm hoặc nối đất có thể dẫn đến các đi ề u kiện trường bất lợi hơn. Trong các điều kiện như vậy, phải lặp lại thử nghiệm. Tuy nhiên, bộ phận nhấc ra được không phải chịu các thử nghiệm điện áp này nếu chúng ở vị trí ngắt, thử nghiệm hoặc nhấc ra. Đối với các thử nghiệm này, các cơ cấu như máy biến dòng, đầu nối cáp, bộ nhả/bộ ch ỉ thị quá dòng phải được lắp đặt như trong vận hành bình thường. Trong trường hợp có nghi ngờ về bố trí bất lợi nhất, phải lặp lại các thử nghiệm v ớ i cấu hình khác. Để kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu ở 5.102.4 và điểm a) của 5.103.3.3, các cửa sổ kiểm tra, vách ngăn, chớp lật bằng vật liệu cách điện phải được bọc ở phía chạm tới được trong quá trình thao tác hoặc bảo tr ì , ở điều kiện bất lợi nhất đối với thử nghiệm, bằng một lá kim loại hình tròn hoặc vuông có diện tích càng lớn càng tốt nhưng không quá 100 cm 2 được nối với đất. Trong trường hợp nghi ngờ về tr ườ ng hợp bất lợi nhất, phải l ặ p lại các thử nghiệm ở tình trạng khác. Để thuận tiện cho thử nghiệm, nếu có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghi ệ m, có thể đ ặ t nhiều lá kim loại đ ồ ng thời hoặc diện tích bọc các bộ phận bằng vật liệu cách điện lớn hơn. b) Qua khoảng cách ly Từng khoảng cách ly của mạch chính phải được thử nghiệm sử dụng điện áp thử nghiệm quy định ở 6.2.6 theo các quy trình thử nghiệm như quy định ở 6.2.5.2 của IEC 60694. Khoảng cách ly có thể được hình thành bởi: - cầu dao cách ly ở vị trí m ở ; - khoảng cách giữa hai bộ phận của mạch chính được thiết kế để nối bằng thiết bị đóng cắt kéo ra hoặc nhấc ra được. Ở vị trí ngắt, nếu ch ớ p lật bằng kim loại nối đất được đặt giữa các tiếp điểm chưa gài khớp để đảm bảo sự cách ly thì khe h ở giữa chớp lật bằng kim loại nối đất và bộ phận mang điện chỉ phải chịu các điện áp thử nghiệm yêu cầu với đất. Ở vị trí ngắt, nếu có ch ớ p lật hoặc vách ngăn bằng kim loại nối đất đặt giữa bộ phận cố định và bộ phận kéo ra được thì điện áp thử nghiệm quy định qua khoảng cách ly phải được đặt: - giữa các tiếp điểm cố định và tiếp điểm chuyển động dự kiến để gài khớp nếu bộ phận dẫn của mạch chính của bộ phận nhấc ra được có thể bị chạm đến ngẫu nhiên; - giữa các tiếp điểm cố định ở một phía và các tiếp điểm cố định ở phía còn lại khi thiết bị đóng cắt của bộ phận nhấc ra được ở vị trí đóng nếu có thể, nếu không thể chạm đến chúng một cách ngẫu nhiên. Nếu thiết b ị đóng cắt không thể đóng ở vị tr í ngắt thì phải l ặ p lại thử nghiệm này ở vị tr í thử nghiệm với thiết bị đóng cắt của bộ phận nhấc ra được được đóng lại. c) Thử nghiệm bổ sung Để kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu ở điểm c) của 5.103.3.3, cách điện giữa c á c bộ phận mang điện của mạch chính và phía trong vách ngăn ho ặ c chớp lật cách điện phải chịu điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp bằng 150 % điện áp danh định trong 1 min sau khi bọc bề mặt phía trong của vách ngăn hoặc chớp lật đối diện với bộ phận mang điện b ằ ng lá kim loại nối đất như quy định ở điểm a). 6.2.6. Thử nghiệm t ủ điện đóng cắt và điều k hiển có vỏ bọc bằng kim loại Thử nghiệm phải được thực hiện với các điện áp thử nghiệm áp dụng được nêu trong Bảng 1a) hoặc 1b) ở 4.2 của IEC 60694. Đối với các điện áp thử nghiệm với đất và giữa các pha, phải sử dụng cột (2) và cột (4). Đối với các điện áp thử nghiệm qua khoảng cách ly, phải sử dụng cột (3) và (5). 6.2.6.1. Thử nghiệm điện áp t ầ n số công nghiệp Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển phải chịu các thử nghiệm khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp thời gian ngắn theo TCVN 6099-1 (60060-1). Điện áp thử nghiệm phải được tăng l ê n cho từng đi ề u kiện thử nghiệm đến giá trị thử nghiệm và duy trì trong 1 min. Thử nghiệm phải đ ược thực hiện ở điều kiện khô. Máy biến đổi đo lường, máy biến áp công suất hoặc cầu ch ả y có thể được thay bằng mô hình tái tạo cấu hình trường của các mối nối cao áp. Thiết bị b ả o vệ quá áp có th ể được ng ắ t ra hoặc nhấc ra. Trong quá trình thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp, một đầu nối của máy biến áp thử nghiệm phải được nối đất và nối đến vỏ bọc của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trừ khi trong quá trình thử nghiệm, theo điểm b) của 6.2.5, điểm giữa hoặc điểm trung gian khác của nguồn điện áp cần được nối với đất và với vỏ bọc để điện áp xuất hiện giữa bất kỳ các bộ phận mang điện nào và vỏ bọc cũng không vượt quá điện áp thử nghiệm quy định ở điểm a) của 6.2.5. Nếu điều này không thực hiện được và nếu có thỏa thuận với nhà chế tạo thì một đầu nối của máy biến áp thử nghiệm có thể được nối đất và nếu cần, vỏ bọc phải được cách điện với đất. 6.2.6.2. Thử nghiệm điện áp xung sét T ủ điện đóng cắt và điều khiển ch ỉ phải chịu các thử nghiệm điện áp xung sét ở điều kiện khô. Áp dụng quy trình B của TCVN 6099-1 (IEC 60060-1) sử dụng xung sét tiêu chuẩn 1,2/50 m s . Mười lăm xung sét liên tiếp ở khả năng chịu điện áp danh định phải được đ ặ t cho mỗi điều kiện thử nghiệm và mỗi cực t í nh. M á y biến đổi đo lường, máy biến áp công suất hoặc c ầ u chảy có thể được thay bằng mô hình tái tạo cấu hình trường của các mối n ố i cao áp. Thiết bị bảo vệ quá áp có thể được ng ắ t ra hoặc nhấc ra. Thứ cấp của máy biến dòng phải được nối t ắ t và nối đất. Máy biến dòng có t ỷ số thấp cũng có thể nối tắt sơ cấp. Trong quá trình thử nghiệm điện áp xung sét, đầu nối đất của máy phát xung phải được nối với vỏ bọc của tủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại, trừ khi trong quá trình thử nghiệm theo điểm b) của 6.2.5, vỏ bọc , n ếu cần, phải được cách điện với đất để điện áp xuất hiện giữa bất kỳ các bộ phận mang điện nào và vỏ bọc cũng không vượt quá điện áp thử nghi ệ m quy định ở điểm a) của 6.2.5. 6.2.7. Thử nghiệm tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có điện áp danh định lớn hơn 245 kV Không áp dụng. 6.2.8. Thử nghi ệ m nhiễm bẩn nh â n tạo Tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế để sử dụng trong đi ề u kiện vận hành khắc nghiệt h ơ n liên quan đến ngưng tụ và nhiễm bẩn so với điều kiện vận hành bình thường quy định trong tiêu chuẩn này có thể phải chịu thử nghiệm theo IEC 60932 theo th ỏ a thuận giữa nhà chế tạo và ng ười sử dụng. 6.2.9. Thử nghiệm phóng điện cục bộ Xem Phụ lục B, ngoài ra còn: Thử nghiệm này cần có th ỏ a thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng. Nếu thực hiện thực nghiệm thì phải thực hiện sau thử nghiệm điện áp xung sét và thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp. Máy biến đổi đo lường, máy biến áp công suất hoặc cầu ch ả y có thể được thay bằng mô hình tái tạo cấu hình trường của các mối nối cao áp. CHÚ THÍCH 1: Trong tr ườ ng hợp thiết kế g ồ m phối hợp các thành phần thông th ườ ng (ví dụ, máy biến đổi đo l ườ ng, ống l ồ ng) có thể được thử nghiệm ri ê ng rẽ theo tiêu chuẩn liên quan của chúng thì mục đích của thử nghiệm phóng điện này là để kiểm tra bố trí các thành ph ầ n trong cụm l ắ p ráp. CHÚ THÍCH 2: Thử nghiệm này có thể được thực hiện trên các cụm lắp ráp hoặc các cụm lắp ráp nhỏ. Cần cẩn thận đ ể phóng điện cục bộ bên ngoài không ảnh h ưở ng đến phép đo. 6.2.10. Thử nghiệm điện môi trên mạch phụ và mạch đi ề u khiển Áp dụng 6.2.10 của IEC 60694. Thứ cấp của máy biến dòng có thể được nối tắt và cách ly với đất. Thứ cấp của m á y biến áp có thể được ng ắ t ra. Cơ cấu giới hạn điện áp , nếu có, phải được ng ắ t ra. 6.2.11. Thử nghiệm điện áp như đi ề u kiện kiểm tra Áp dụng 6.2.11 của IEC 60694. 6.2.101. Thử nghiệm điện môi trên mạch thử nghiệm cáp Để cho phép các thử nghiệm điện môi trên cáp trong khi tủ điện đóng cắt và điều khiển đang v ậ n hành (xem 5.105), có thể áp dụng thử nghiệm điển hình khả năng chịu điện áp tần s ố công nghiệp bổ sung để xác nhận khả năng chịu điện áp thử nghiệm cáp của khoảng cách ly liên quan trong khi phía còn lại của khoảng cách ly vẫn mang điện. Giá trị thử nghiệm phải theo th ỏa thuận giữa người sử dụng và nhà chế tạo. CHÚ THÍCH: Các giá trị thử nghiệm theo thỏa thuận c ầ n đ ượ c ch ọ n để đảm bảo bi ê n an toàn giữa điện áp thử nghiệm t ầ n số công nghiệp danh định đối với khoảng cách ly và ứng suất điện áp thu được qua khoảng cách ly do đặt , ví dụ , điện áp thử nghi ệ m cáp một chi ề u trong khi phía còn lại của khoảng cách ly của thiết b ị đóng c ắ t có vỏ bọc bằng kim loại vẫn mang điện. 6.3 . Thử nghiệm đ iện áp nhiều t ầ n số rađiô (RIV) Không áp dụng. 6.4. Phép đo điện tr ở mạch điện 6.4.1. Mạch chính Áp dụng 6.4.1 của IEC 60694, ngoài ra còn: Điện trở đo được qua toàn bộ mạch chính của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại thể hiện điều kiện đúng của tuyến dòng điện. Điện tr ở đo được này phải được làm chuẩn cho thử nghiệm thường xuyên (xem 7.3). 6.4.2. Mạch phụ Áp dụng 6.4.2 của IEC 60694. 6.5. Thử nghiệm độ tăng nhiệt Áp dụng 6.5 của IEC 60694, ngoài ra còn: Trong trường hợp thiết k ế có các thành phần hoặc cách bố trí khác nhau thì thử nghiệm phải đ ược thực hiện với các thành phần hoặc cách bố trí cho điều kiện kh ắ c nghiệt nhất. Khối chức năng đại diện phải được lắp đặt gần như trong vận hành bình thường, kể cả tất cả các vỏ bọc, vách ngăn, chớp lật bình thường, v.v... và các nắp hoặc cửa được đóng lại. Thử nghiệm phải được thực hiện bình thường với số pha danh định và dòng điện bình thường danh định chạy từ một đầu của chiều dài thanh cái đến c á c đầu nối được cung cấp cho đấu nối cáp. Khi thử nghiệm các khối chức năng riêng rẽ, các khối bên cạnh cần mang dòng điện tạo ra tổn hao công suất ứng với các điều kiện danh định. Cho phép mô phỏng các điều kiện tương đương bằng bộ gia nhiệt hoặc cách nhiệt nếu không thể thực hiện thử nghiệm ở điều kiện thực. Trong trường hợp có các thành phần chức năng chính khác được lắp đặt trong vỏ bọc thì chúng phải mang dòng điện tạo ra tổn hao công suất ứng với điều kiện danh định. Chấp nhận quy trình tương đương để tạo ra cùng tiêu t á n công suất. Độ tăng nhiệt của các thành phần khác nhau phải được quy về nhiệt độ không khí môi trường bên ngoài vỏ bọc và không được vượt quá các giá trị quy định đối với thành phần trong tiêu chuẩn liên quan. Nếu nhiệt độ không khí môi trường thay đ ổi th ì có thể sử dụng nhiệt độ bề mặt của vỏ bọc giống như vậy trong cùng điều kiện không khí môi trường. 6.5.1. Tình trạng của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại cần thử nghiệm Áp dụng 6.5.1 của IEC 60694. 6.5.2. B ố tr í thiết b ị Áp dụng 6.5.2 của IEC 60694. 6.5.3. Phép đo nhiệt độ và độ tăng nhiệt Áp dụng 6.5.3 của IEC 60694. 6.5.4. Nhiệt độ không khí môi tr ườ ng Áp dụng 6.5.4 của IEC 60694. 6.5.5. Thử nghiệm độ tăng nhiệt của thiết b ị phụ trợ và thiết bị điều khiển Áp dụng 6.5.5 của IEC 60694. 6.5.4. Giải thích các thử nghiệm độ tăng nhiệt Áp dụng 6.5.6 của IEC 60694. 6.6. Thử nghiệm khả năng chịu dòng điện ngắn hạn và dòng điện đỉnh Áp dụng 6.6 của IEC 60694 , ngoài ra còn: a) Thử nghiệm trên mạch chính Mạch chính của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được thử nghiệm để chứng minh khả năng chịu dòng điện ngắn hạn danh định và dòng điện đỉnh danh định trong điều kiện dự kiến của hệ thống l ắ p đ ặ t và trong sử dụng, tức là chúng phải được thử nghiệm như lắp đ ặ t trong t ủ điện đ óng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại với tất c ả các thành phần kết hợp làm ảnh h ưở ng đến t í nh năng hoặc làm thay đổi dòng điện ngắn mạch. Đối với các t hử nghiệm này, dây nối đến các thiết bị phụ trợ (như máy biến áp, máy biến đổi phụ trợ, bộ chống sét, tụ điện đột biến, thiết bị phát hiện điện áp và các hạng mục tương tự) là các đoạn ngắn thì không được xem là phần của mạch điện. Thử nghiệm dòng điện ngắn mạch phải được thực hiện theo số pha danh định. Máy biến dòng và thiết bị ưu tiên cắt có thể có phải được l ắ p đặt như trong vận hành bình thường nhưng với c ơ cấu nh ả bị làm cho mất hiệu lực. Thiết bị không có cơ cấu hạn chế dòng điện có thể được thử nghiệm ở điện áp thuận tiện bất kỳ. Thiết bị có lắp cơ cấu hạn chế dòng điện phải được thử nghiệm ở điện áp danh định của t ủ điện đóng cắt và điều khiển. Có thể sử dụng điện áp thử nghiệm khác nếu có thể chứng tỏ rằng dòng điện đỉnh đặt vào và ảnh hưởng nhiệt thu được là bằng ho ặ c lớn hơn các giá trị này ở điện áp danh định. Đối với thiết bị có cơ cấu hạn chế dòng điện, dòng điện kỳ vọng (đỉnh, gi á trị hiệu dụng và thời gian) không được nhỏ hơn giá trị danh định. Áptômát tự cắt, nếu có, phải được đặt ở giá trị cắt lớn nhất của nó. Cầu chảy giới hạn dòng điện, nếu có, phải được cung cấp cùng dây chảy có dòng điện danh định lớn nhất quy định . Sau thử nghiệm, không được có biến dạng hoặc hư hại cho các thành phần hoặc dây dẫn bên trong v ỏ tủ, có thể làm ảnh h ưở ng đến hoạt động tốt của mạch chính. b) Thử nghiệm mạch nối đất Dây nối đất, mối nối đ ất và cơ cấu nối đất của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được thử nghiệm để chứng minh khả năng chịu dòng điện ngắn hạn danh định và dòng điện đỉnh danh định trong điều kiện trung tính n ố i đất của hệ thống. Nghĩa là, dây nối đất, mối nối đất và cơ cấu nối đất phải được thử nghi ệ m như đã lắp đặt trong tủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại với tất cả các thành phần kết hợp làm ảnh hưởng đến t í nh năng hoặc làm thay đổi dòng điện ngắn mạch. Thử nghiệm dòng điện ngắn mạch với các cơ cấu nối đất phải được thực hiện theo số pha danh định. Các thử nghiệm một pha khác có thể cần thiết để chứng minh tính năng của tất cả các mạch điện dự kiến để tạo đấu nối giữa cơ cấu nối đất và điểm nối đất được cung cấp. Khi có các cơ cấu nối đất nhấc ra được, mối nối đất giữa bộ phận cố định và bộ phận nhấc ra được phải được thử nghiệm trong đi ề u kiện sự cố với đất. Dòng điện sự cố với đất phải chạy qua dây dẫn nối đất của bộ phận c ố định và điểm nối đất của bộ phận nhấc ra được. Trong trường hợp cơ cấu nối đất trong tủ điện đóng c ắ t hoặc điều khiển có thể làm việc ở vị trí khác vị tr í vận hành bình thường, ví dụ, trong tủ điện đóng cắt và điều khiển thanh cái kép, phải thực hiện thử nghiệm ở vị trí thay đổi. Sau t hử nghiệm, cho phép có một chút biến dạng và suy giảm dây dẫn nối đất, mối nối đất hoặc cơ cấu nối đất nhưng t í nh liên tục của mạch điện phải được bảo toàn. Xem xét bằng mắt là đủ để kiểm tra t í nh liên tục của mạch điện đ ã được bảo toàn. Trong trường hợp có nghi ngờ và nếu các mối nối đất nhất định (vẫn) thích hợp thì việc nối đất phải được thử nghiệm xác nhận với dòng điện 30 A (một chiều) đến điểm nối đất được cung cấp. Điện áp rơi phải nhỏ hơn 3 V. 6.6.1. Bố tr í tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển và bố trí mạch điện thử nghiệm Áp dụng 6.6.1 của IEC 60694 , ngoài ra còn: Thiết bị c ầ n thử nghiệm phải được bố tr í theo cách có được điều kiện khắc nghiệt nhất liên quan đến chi ề u dài lớn nhất của (các) thanh cái không được đỡ, cấu hình của dây dẫn và mối nối bên trong thiết bị. Trong trường hợp tủ điện đóng cắt và điều khiển có lắp hệ thống hai thanh cái và/ho ặ c thiết kế nhiều dãy, thử nghiệm phải được thực hiện với (các) vị trí khắc nghiệt nhất của thiết bị đóng c ắ t. Dây nối thử nghi ệ m đến các đầu nối của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển phải được bố trí t heo cách tránh được ứng suất không thực tế l ê n đầu nối hoặc lên điểm đ ỡ đầu nối. Khoảng cách giữa các đầu nối và trụ đỡ gần nhất của dây dẫn thử nghiệm ở cả hai phía của tủ điện đóng cắt và điều khiển phải phù hợp với hướng dẫn của nhà chế tạo có tính đến yêu c ầ u ở trên. Thiết bị đóng cắt phải ở vị trí đóng và lắp với tiếp điểm tình trạng sạch và chưa qua sử dụng. Từng thử nghiệm phải được thực hiện sau thao tác không tải thiết bị đóng c ắ t cơ khí và phép đo điện trở mạch chính, trừ các thiết bị đóng cắt nối đất. Bố trí thử nghiệm phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm. 6.6.2. Dòng điện và thời gian thử nghiệm Áp dụng 6.6.2 của IEC 60694. 6.6.3. Hoạt động của tủ điện đóng cắt và điều khiển trong quá trình thử nghiệm Áp dụng 6.6.3 của IEC 60694. 6.6.4. T ì nh trạng của tủ điện đ ó ng cắt và điều khiển sau thử nghiệm Áp dụng 6.6.4 của IEC 60694. 6.7. Kiểm tra về b ả o vệ 6.7.1. Kiểm tra mã IP Áp dụng 6.7.1 của IEC 60694, ngoài ra còn: Cấp b ả o vệ bằng vỏ ngoài thấp nhất của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải là IP2X theo TCVN 4255 (IEC 60529). Cấp b ả o vệ bằng vỏ ngoài cao hơn có thể được quy định theo TCVN 4255 (IEC 60529). 6.7.2. Thử nghiệm va đập về cơ Áp dụng 6.7.2 của IEC 60694. 6.8. Thử nghiệm độ kín Áp dụng 6.8 của IEC 60694. 6.9. Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) Áp dụng 6.9 của IEC 60694, trừ thử nghiệm điện áp nhiễu tần số rađiô. 6.10. Thử nghiệm bổ sung trên mạch phụ và mạch đ iều khiển Áp dụng 6.10.1, 6.10.2 , 6.10.4-7 của IEC 60694. 6.10.3. Tính liên tục v ề điện của thử nghiệm bộ phận kim loại nối đất Không áp dụng IEC 60694. Nói chung, không cần thử nghiệm nếu thiết kế được chứng minh là thích hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp nghi ngờ, bộ phận kim loại của vỏ bọc và/hoặc vách ngăn và chớp lật bằng kim l oại hoặc bộ phận kim loại của chúng phải được thử nghiệm ở dòng điện 30 A (một chiều) đến điểm nối đất được cung cấp. Điện áp rơi phải nh ỏ hơn 3 V. 6.101. Kiểm tra khả năng đ ó ng và cắt Thiết bị đóng c ắ t tạo thành một phần của mạch ch í nh và thiết bị đóng cắt nối đất của tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được thử nghiệm để kiểm tra khả năng đóng và cắt theo các tiêu chuẩn liên quan và trong các điều kiện đúng của hệ thống lắp đặt và sử dụng. Nghĩa l à , ch ú ng phải được thử nghiệm như l ắ p đặt bình thường trong tủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại với tất c ả các thành phần kết hợp, sự bố trí có thể ảnh hưởng đến t í nh năng, như dây nối, t rụ đỡ, dự phòng để thông gió, v.v... Không cần thực hiện các thử nghiệm này nếu thử nghiệm đóng và cắt đã được thực hiện tr ê n thiết bị đóng cắt được lắp đặt trong tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có các điều kiện khắc nghiệt hơn. CH Ú TH Í CH: Để xác định thành ph ầ n kết hợp nào có nhiều khả năng ảnh hưởng đến tính năng, cần đ ặ c biệt lưu ý đến các lực cơ học do ng ắ n mạch, thông hơi cho các sản phẩm h ồ quang, khả năng xuất hiện phóng điện đánh thủng, v.v... Trong một số trường hợp, cần biết rằng ảnh hưởng như v ậ y có thể không đáng kể. Trong trường hợp các ngăn chứa nhiều dãy của thiết kế nhiều dãy không giống nhau nhưng được thiết kế để tiếp nhận cùng một thiết bị đóng cắt thì phải lặp lại các thử nghiệm/chế độ thử nghiệm dưới đây trong từng ngăn chứa nếu thích hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan. Trong trường hợp thiết bị đóng c ắ t đã được thử nghiệm tính năng ngắn mạch trước đó trong tiêu chuẩn liên quan của nó trong vỏ bọc của thiết b ị đóng c ắ t vỏ bọc kim loại thì không yêu cầu thử nghiệm thêm. Tủ điện đóng cắt và điều khiển kết hợp với thiết kế một dãy hoặc nhiều dãy và/hoặc hệ thống thanh cái kép đòi hỏi xem xét đặc biệt đối với quy trình thử nghiệm áp dụng để kiểm tra khả năng đóng và cắt danh định của chúng để bao trùm các phối hợp có nhiều khả năng gặp phải trong vận hành. Vì không thể bao trùm tất c ả các cấu hình cũng như thiết kế có thể có của thiết bị đóng cắt nên phải theo các quy trình dưới đây, phối hợp đ ú ng các thử nghiệm được xác định bằng các đặc tính và vị trí của thiết bị đóng cắt cụ thể cần xét. a) Chuỗi thử nghiệm dòng điện đóng và c ắ t thích hợp hoàn ch ỉ nh phải được thực hiện với thiết bị đóng c ắ t ở trong một trong các ngăn chứa. Nếu các ngăn chứa còn lại có thiết kế giống nhau và thiết bị đóng c ắ t dự kiến để sử dụng trong ngăn chứa cũng đồng nhất thì thử nghiệm được đề cập ở trên cũng có hiệu lực cho các ngăn chứa này. b) Trong trường hợp các ngăn chứa không giống nhau nhưng được thiết kế để tiếp nhận cùng một thiết bị đóng cắt thì phải lặp lại các thử nghiệm/chế độ thử nghiệm dưới đây ở một trong các ngăn chứa còn lại nếu thích hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan: IEC 62271-100: Chế độ thử nghiệm T100s, T100a và các thử nghiệm dòng điện tới hạn (nếu có) cũng được t í nh vào các yêu cầu ở 6.103.4 của tiêu chuẩn IEC 62271-100 để bố tr í thử nghiệm đấu nối, trong trường hợp thuộc đối tượng áp dụng. IEC 62271-102: Thao tác đóng ngắn mạch theo cấp E1 hoặc E2, nếu thuộc đối tượng áp dụng. IEC 60265-10: Thao tác CO với dòng điện cắt tải tiêu t hụ công suất tác dụng danh định là chủ yếu (chế độ thử nghiệm 1). Chế độ thử nghiệm 5 theo cấp E1, E2 hoặc E3, nếu thuộc đối tượng áp dụng, trừ khi thiết bị đóng cắt không có khả năng đóng ngắn mạch danh định. IEC 62271-105: Các chế độ thử nghiệm TD Is c , TD IWmax và TD I transfer . IEC 60470: Kiểm tra phối hợp với SCPD ở 6.106 của IEC 60470. c) Trong trường hợp ngăn chứa được thiết kế để tiếp nhận nhiều hơn một loại hoặc thiết kế cụ thể của thiết bị đóng cắt thì từng biến thể của thiết bị đóng cắt phải được thử nghiệm đầy đủ theo các yêu c ầ u của điểm a) và điểm b) nếu thích hợp. 6.102. Thử nghi ệ m thao tác cơ 6.102.1. Thiết bị đóng cắt và bộ phận nhấc ra được Thiết bị đóng cắt và bộ phận kéo ra được phải được thao tác 50 lần còn các bộ phận nhấc ra được được đặt vào 25 lần và nhấc ra 25 lần để kiểm tra hoạt động th ỏ a đáng của thiết bị. Nếu bộ phận kéo ra được hoặc nhấc ra được được thiết kế để sử dụng như cầu dao cách ly th ì thử nghiệm phải theo IEC 62271-102. 6.102.2. K hóa liên động K hóa liên động phải được đ ặ t vào vị tr í dự kiến để ngăn ngừa hoạt động của thiết bị đóng cắt và việc đưa vào hoặc kéo ra các bộ phận nhấc ra được. Phải thực hiện 50 l ầ n thử thao tác thiết bị đóng c ắ t và 25 l ầ n thử đưa vào và 25 lần thử kéo ra các bộ phận nhấc ra được. Trong quá trình thử nghiệm này, ch ỉ sử dụng lực tác động bình thường mà không điều chỉnh thiết bị đóng cắt, bộ phận nhấc ra được hoặc khóa liên động. Trong trường hợp thiết bị thao tác bằng tay, phải dùng dụng cụ thao tác bằng tay bình thường để thực hiện các thử nghiệm này. K hóa liên động được xem là th ỏa mãn nếu: a) không thao tác được thiết b ị đóng c ắ t, b) không gài vào và kéo ra được các bộ phận nhấc ra được; c) thiết bị đóng cắt, bộ phận nhấc ra được và khóa liên động làm việc đúng và cố gắng để thao tác chúng v ề cơ b ả n là như nhau tr ướ c và sau thử nghiệm. 6.103. Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn chứa khí 6.103.1. Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn chứa khí có cơ cấu giảm áp Từng thiết kế ngăn chứa kh í phải chịu thử nghiệm chịu áp suất theo quy trình dưới đây. - Áp suất tương đ ối ph ả i được tăng l ê n để đạt đến giá trị bằng 1,3 lần áp suất thiết kế của ngăn chứa trong thời gian 1 min. Cơ cấu giảm áp không được tác động. - Sau đó , áp suất phải được t ă ng đến giá trị lớn nhất bằng ba lần áp suất thiết kế. Cơ cấu giảm áp có thể tác động ở thấp hơn giá trị này như nhà chế tạo thiết kế. Áp suất để m ở này phải được ghi vào báo cáo thử nghi ệ m điển hình. Sau thử nghiệm, ngăn chứa có thể bị biến dạng nhưng không được nứt. CH Ú THÍCH: Á p suất chịu thử tương đối bằng 3 l ầ n áp suất thiết k ế có thể không được thử nghi ệ m cho ngăn chứa v ì không phải lúc nào cũng có thể thử nghi ệ m mà không có cơ cấu giảm áp ho ặ c vùng giảm á p riêng của vách ng ă n chứa. 6.103.2. Thử nghiệm chịu áp suất đối với ng ă n chứa khí không có c ơ cấu gi ả m áp Từng thiết kế ngăn chứa khí phải chịu thử nghiệm chịu áp suất theo quy trình dưới đây. - Áp suất tương đối phải được tăng đến 3 lần áp suất thiết kế của ng ă n chứa trong thời gian 1 min. Sau thử nghiệm, ngăn chứa có thể bị biến dạng nhưng kh ô ng được nứt. 6.104. Thử nghiệm trên vách ngăn hoặc chớp lật phi kim Đi ề u này ch ỉ á p dụng cho vách ngăn (và chớp lật) được thiết kế để bảo vệ khỏi tiếp xúc với các bộ phận mang điện (trực tiếp hoặc gi á n tiếp). Khi các vách ngăn này có chứa ống l ồ ng, thử nghiệm phải được tiến hành trong đi ề u kiện thích hợp, tức là với bộ phận ch í nh của ống lồng được ngắt ra và nối đất. Vách ngăn và ch ớ p lật phi kim , một phần hoặc toàn bộ bằng vật liệu cách điện phải được thử nghiệm như d ưới đây. 6.104.1. Thử nghiệm điện môi a) Cách điện giữa các bộ phận mang điện của mạch chính và bề mặt chạm tới được của vách ngăn và chớp lật cách điện phải chịu được điện áp thử nghiệm quy định ở 4.2 của IEC 60694 đối với các thử nghiệm điện áp với đất và giữa các cực. Đối với bố trí thử nghiệm, xem điểm a) của 6.2.5. b) M ẫ u đại diện của vật liệu cách điện phải chịu được thử nghiệm tần số công nghiệp quy định ở điểm a). Cần áp dụng phương pháp thử nghiệm thích hợp được cho trong IEC 60243-1. c) Cách điện giữa các bộ phận mang điện của mạch chính và bề mặt bên trong của vách ngăn và chớp lật cách điện đối diện với ch ú ng phải được thử nghiệm ở 150 % điện áp danh định của thiết bị trong 1 min. Để thử nghiệm, bề mặt bên trong của vách ngăn hoặc chớp lật phải được nối đất bằng cách đặt một lớp dẫn điện tối thiểu bằng 100 cm 2 ở điểm khắc nghiệt nhất. Bố trí thử nghiệm phải như quy định ở điểm a) của 6.2.5. 6.104.2. Phép đo dòng điện rò Khi tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có chứa vách ngăn hoặc chớp lật cách điện, phải thực hiện các thử nghiệm dưới đây theo thứ tự để kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu ở điểm d) của 5.103.3.3. Theo quy định của nhà chế tạo, mạch chính phải được nối với nguồn ba pha có điện áp tần số công nghiệp bằng với điện áp danh định của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có một pha nối đất hoặc nối đến nguồn một pha có điện áp bằng điện áp danh định, bộ phận mang điện của mạch chính được nối với nhau. Đối với các thử nghiệm ba pha, phải thực hiện ba phép đo với các pha khác nhau của nguồn cung cấp lần lượt được nối đất. Trong trường hợp thử nghiệm một pha thì chỉ c ầ n thực hiện một phép đo. Lá kim loại phải được đ ặ t ở tình trạng bất lợi nhất cho thử nghiệm trên bề mặt chạm tới được của cách điện dùng để bảo vệ chống tiếp xúc với bộ phận mang điện. Trong trường hợp có nghi ngờ về tình trạng bất lợi nhất thì phải l ặ p lại thử nghiệm ở các tình trạng khác. Lá kim loại phải xấp x ỉ hình tròn hoặc vuông, có diện tích càng lớn càng tốt nhưng không vượt quá 100 cm 2 . Vỏ bọc và khung của t ủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được nối đất. Dòng điện rò chạy qua lá kim loại đến đất phải được đo với cách điện khô và sạch. Nếu giá trị dòng điện rò đo được lớn hơn 0,5 mA thì bề mặt cách điện không đạt yêu cầu bảo vệ theo tiêu chuẩn này. Nếu tuyến liên tục qua bề mặt cách điện bị nứt thành các khe hở nh ỏ b ở i chất khí hoặc chất l ỏ ng như chỉ ra ở điểm d) của 5.103.3.3 thì các khe hở này phải được nối tắt về điện. Nếu các khe hở này được kết hợp để không cho dòng điện rò chạy từ các bộ phận mang điện đến các bộ phận chạm tới được của vách ngăn và chớp lật cách điện thì các khe hở này phải chịu được điện áp thử nghiệm quy định ở 4.2 của IEC 60694 đối với thử nghiệm điện áp và giữa các cực. Không nhất thiết phải đo dòng điện rò nếu bộ phận kim loại nối đ ất được bố trí theo cách thích hợp để đảm bảo dòng điện rò không thể đạt tới các bộ phận chạm tới được của vách ngăn và chớp lật cách điện. 6.105. Thử nghiệm ch ị u th ờ i tiết Khi có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng, có thể thực hiện thử nghiệm chịu thời tiết trên tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế để sử dụng ngoài trời. Phương pháp khuyến cáo được nêu trong Phụ lục C của IEC 60694. 6.106. Thử nghiệm hồ quang bên trong Thử nghiệm này áp dụng cho tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại, được thiết kế để đạt phân loại IAC liên quan đến bảo vệ con người trong trường hợp hồ quang bên trong. Thử nghiệm phải được thực hiện theo Phụ lục A, ở tất c ả các ngăn chứa đều có các bộ phận của mạch chính của khối chức năng đại diện (xem Điều A.3). Ngăn chứa được bảo vệ bằng cầu ch ả y giới hạn dòng điện cần thử nghiệm điển hình phải được thử nghiệm với loại cầu ch ả y gây ra dòng điện cắt cao nhất (dòng điện cho chạy qua). Thời gian thực tế của dòng điện chạy qua được khống chế bằng cầu chảy. Ngăn chứa thử nghiệm được gọi là ngăn “có bảo vệ bằng cầu ch ả y”. Các thử nghiệm phải được thực hiện ở điện áp lớn nhất danh định của thiết bị. CHÚ TH Í CH: Việc áp dụng cầu chảy giới hạn d ò ng điện thích h ợ p kết hợp với cơ cấu đóng cắt có thể giới hạn dòng điện ngắn mạch và giảm thiểu thời gian sự cố. Dữ liệu theo tài liệu cho thấy năng l ượ ng h ồ quang truy ề n đi trong các thử nghi ệ m này không thể dự đoán đ ượ c bằng l 2 t. Trong trường hợp c ầ u chảy giới hạn dòng điện, năng lượng h ồ quang lớn nhất có thể xuất hiện ở các mức dòng điện thấp hơn thông số gián đoạn lớn nh ấ t. Ngoài ra, ảnh hưởng d o sử dụng các cơ cấu gi ớ i hạn dòng điện dùng công nghệ nhiệt cao để chuyển dòng điện đến cầu chảy giới hạn dòng điện phải đ ượ c xem xét khi đánh giá thiết k ế sử dụng các c ơ c ấ u này. Cơ cấu bất kỳ (ví dụ , rơle b ả o vệ) có thể cắt tự động mạch điện trước khi kết thúc thời gian kỳ vọng của thử nghiệm phải được làm mất hiệu lực. Nếu các ngăn chứa hoặc khối chức năng được trang bị cơ cấu giới hạn thời gian h ồ quang bằng các biện pháp khác (ví dụ, bằng cách chuyển dòng điện đến đoạn ngắn mạch bằng kim loại) th ì các cơ cấu này phải được làm mất hiệu lực trong quá tr ình thử nghi ệ m, trừ khi dự kiến thử nghiệm chúng. Trong trường hợp đó, ngăn chứa tủ điện đóng cắt và điều khiển có thể được thử nghi ệ m với cơ cấu này được cho làm việc; nhưng ngăn chứa này phải đạt tiêu chuẩn theo thời gian thực của h ồ quang. Dòng điện thử nghiệm phải được duy trì trong thời gian ngắn mạch danh định của mạch chính. Thử nghiệm này bao trùm trường hợp sự cố tạo ra do xuất hiện hồ quang trong không kh í , hoặc trong lưu chất (chất l ỏ ng hoặc chất khí) cách điện khác bên trong vỏ bọc hoặc bên trong các thành phần có hộp tạo thành phần của vỏ bọc khi cửa và n ắ p ở vị trí được yêu cầu trong các điều kiện làm việc b ì nh thường (xem Điều A.1). Quy trình thử nghiệm cũng bao trùm tr ườ ng hợp cụ thể về sự cố xuất hiện trong cách điện r ắ n trong đó cách điện này được đặt trong quá trình lắp ráp ở hiện trường của tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại và không bao gồm các bộ phận cách điện được thử nghiệm điển hình đúc sẵn (xem A.5.2). Hiệu lực của các kết quả thử nghiệm thực hiện cho khối chức năng của một thiết kế cụ thể của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có thể được mở rộng cho thiết bị khác (xem 6.1) với điều kiện là thử nghi ệ m ban đầu là khắc nghiệt hơn và thử nghiệm sau có thể xem là tương tự như tủ điện được thử nghiệm về các khía cạnh sau: - kích thước; - kết cấu và độ bền của vỏ bọc; - kiến trúc của vách ngăn; - tính năng của cơ cấu giảm áp, nếu có; - hệ t hống cách điện. 7. Thử nghiệm thường xuyên Thử nghiệm thường xuyên phải được thực hiện trên từng khối v ậ n chuyển và trong trường hợp có thể, ở nơi làm việc của nhà chế tạo để đ ả m bảo sản phẩm phù hợp với thiết bị đã được thử nghiệm điển hình. Xem Điều 7 của IEC 60694 với các thử nghiệm thường xuyên bổ sung sau: - thử nghiệm thao tác cơ:................................................................................................. 7.102 - thử nghiệm các cơ cấu phụ kiểu điện, khí nén và thủy lực: ............................................... 7.104 - thử nghiệm áp suất của ngăn chứa khí (nếu thuộc đối tượng áp dụng): ............................ 7.103 - thử nghiệm sau khi lắp ráp tại hiện tr ườ ng: ...................................................................... 7.105 - phép đo các điều kiện của lưu chất sau khi đổ đầy tại hiện trường: .................................. 7.106 CHÚ THÍCH: Có thể c ầ n kiểm tra k hả năng lắp lẫn của các thành phần có cùng thông số đ ặ c trưng và kết cấu (xem Đi ề u 5). 7.1. Thử nghiệm điện môi trên mạch chính Áp dụng 7.1 của IEC 60694, với các bổ sung và loại trừ sau: Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp phải được thực hiện theo các yêu cầu ở 6.2.6.1. Điện áp thử nghiệm quy định ở B ả ng 1a và 1b, cột 2 của IEC 60694 phải được đặt bằng cách nối lần lượt từng dây pha của mạch chính với đầu nối cao áp của nguồn thử nghiệm, các dây pha khác nối với đất và t í nh liên tục của mạch chính được đảm b ả o (ví dụ, bằng cách đóng thiết bị đóng cắt hoặc cách khác). Đối với ngăn chứa khí , thử nghiệm phải được thực hiện ở áp suất chứa danh định (hoặc mật độ) của chất khí cách điện (xem 4.10.1). 7.2. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch đi ề u khiển Áp dụng 7.2 của IEC 60694. 7.3. Phép đo điện tr ở mạch chính Không áp dụng IEC 60694. Thử nghiệm này phải theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng. Điện áp rơi một chiều hoặc điện trở của từng pha của mạch chính phải được đo trong các điều kiện càng giống càng tốt với các điều kiện mà thử nghiệm điển hình tương ứng đã được thực hiện. Giá trị đo được của thử nghiệm điển hình có thể được sử dụng để xác định giới hạn giá trị điện trở dùng cho thử nghiệm th ườ ng xuyên. 7.4. Thử nghiệm độ kín Áp dụng IEC 60694. 7.5. Kiểm tra thiết k ế và kiểm tra bằng cách xem xét Áp dụng IEC 60694. 7.101. Phép đo phóng điện cục bộ Thử nghiệm này phải theo th ỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng. Phép đo phóng điện cục bộ có thể thích hợp là thử nghiệm thường xuyên để phát hiện các khuyết tật của vật liệu và chế tạo có thể có, đặc biệt là khi sử dụng các vật liệu cách điện hữu cơ trong đó và được khuyến cáo cho các ngăn chứa chất lỏng. Nếu thực hiện thử nghiệm này thì quy trình phải như mô tả trong Phụ lục B. 7.102. Thử nghiệm thao tác c ơ Các thử nghiệm về thao tác được thực hiện để đảm b ả o rằng thiết bị đóng cắt và bộ phận nhấc ra được phù hợp với các điều kiện làm việc quy định và khóa liên động cơ khí làm việc đúng. Trong các thử nghiệm được thực hiện không có điện á p hoặc dòng điện trong mạch chính, nói chung, phải kiểm tra tác động mở và đóng đ ú ng của thiết bị đóng cắt trong các giới hạn quy định của điện áp cung cấp và áp suất của cơ cấu tác động của chúng. Từng thiết bị đóng cắt và bộ phận nhấc ra được phải được thử nghiệm như quy định ở 6.102 nhưng thay 50 thao tác hoặc lần thử bằng 5 thao tác hoặc lần thử theo mỗi hướng. 7.103. Thử nghiệm áp suất của ngăn chứa khí Thử nghiệm áp suất phải được thực hiện trên tất cả các ngăn chứa khí sau khi ch ế tạo. Từng ngăn chứa phải chịu thử nghiệm ở 1,3 lần áp suất thiết kế trong 1 min. Không áp dụng cho các ngăn chứa được g ắ n kín với áp suất chứa danh định bằng 50 kPa (áp suất tương đối) và thấp hơn. Sau thử nghiệm này, ngăn chứa không được có dấu hiệu hư hại hoặc biến dạng có khả năng làm ả nh h ưở ng đến hoạt động của tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển. 7.104. Thử nghi ệ m các cơ cấu phụ kiểu điện, khí nén và thủy lực K hóa liên động kiểu điện, khí nén và kiểu khác cùng với cơ cấu điều khiển có chuỗi thao tác xác định tr ướ c phải được thử nghiệm năm lần liên tiếp trong các điều kiện sử dụng và thao tác dự kiến và với các giá trị giới hạn bất lợi nhất của nguồn cung cấp phụ. Trong quá trình thử nghiệm, không được điều chỉnh. Thử nghiệm được xem là th ỏa mãn nếu các cơ cấu phụ tác động đúng, nếu ch ú ng ở tình trạng hoạt động tốt sau thử nghiệm và nếu việc c ố gắng để thao tác chúng về cơ b ả n là giống nhau trước và sau thử nghiệm. 7.105. Thử nghi ệ m sau khi lắp ráp tại hiện tr ườ ng Sau khi lắp ráp, tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được thử nghiệm để kiểm tra thao tác đúng. Đối v ớ i các bộ phận được lắp ráp tại hiện trường và đối với các ngăn chứa khí được đổ đầy tại hiện trường, nên thực hiện các thử nghiệm dưới đây. a) Thử nghiệm điện áp của mạch chính Khi có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng, có thể thực hiện các thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trên mạch chính của tủ điện đóng cắt và điều khiển sau khi lắp ráp ở hiện trường theo cách giống như quy định ở 7.1 đối với thử nghiệm th ườ ng xuyên ở cơ sở của nhà chế tạo. Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp phải là 80 % giá trị được chỉ ra ở 7.1 và phải được đặt cho từng dây pha liên tiếp của mạch ch í nh với các dây pha còn lại nối đất. Để thử nghiệm, một đầu nối của máy biến áp thử nghiệm phải được nối đất và nối đến vỏ ngoài của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại. Nếu thử nghiệm điện áp sau khi lắp ráp ở hiện trường thay cho thử nghiệm thường xuyên ở cơ s ở của nhà chế tạo thì phải đặt điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp. CHÚ TH Í CH: N ê n nối máy biến áp trong khi thử nghiệm điện môi tại hiện trường trừ khi tần s ố thử nghiệm được sử dụng cho thử nghi ệ m tại hiện trường đủ cao để ngăn ngừa bão hòa lõi từ. b) Thử nghiệm độ kín: áp dụng 7.4. c) Phép đo đi ề u kiện lưu chất sau khi đổ đầy ở hiện trường: áp dụng 7.106. 7.106. Phép đo điều kiện lưu chất sau khi đổ đ ầ y ở hiện trường Điều kiện của lưu chất trong ngăn chứa lưu chất phải được xác định và phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo. 8. Hướng dẫn để chọn tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trong vận hành Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có thể có kết cấu theo nhiều dạng có liên quan đến thay đổi công nghệ và các yêu c ầ u về chức năng khác nhau. Việc chọn tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại về cơ bản đòi hỏi phải nhận biết các yêu cầu chức năng đối với hệ thống lắp đặt trong v ậ n hành và dạng của vách ngăn bên trong đáp ứng tốt nhất các yêu c ầ u này. Các yêu cầu này cần t í nh đến các luật c ầ n vận dụng và quy tắc an toàn cho người sử dụng. Bảng 2 đưa ra tóm tắt các yếu tố cần quan tâm về tủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển. 8.1. Chọn giá trị danh định Đối với chế độ vận hành cho trước, tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được chọn bằng cách xem xét các giá trị danh định riêng rẽ của các thành phần được yêu cầu ở điều kiện tải bình thường và điều kiện sự cố. Giá trị danh định của tổ hợp tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có thể khác với các gi á trị của các bộ phận hợp thành. Giá trị danh định cần được chọn theo tiêu chuẩn này liên quan đến các đặc tính của hệ thống cũng như sự phát triển dự đoán trước cho sau này. Danh mục các thông số đặc trưng được nêu ở Điều 4. Các tham số khác như điều kiện khí quyển cục bộ, điều kiện khí hậu và sử dụng ở độ cao so với mực nước biển lớn hơn 1 000 m cũng cần xem xét. Chế độ quyết định bởi điều kiện sự cố cần được xác định bằng cách tính dòng điện sự cố ở nơi đặt tủ điện đóng cắt và điều khiển trong hệ thống. Tham khảo IEC 60909-0 về vấn đề này. 8.2. Chọn thiết kế và kết cấu 8.2.1. Yêu c ầ u chung Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại thường được nhận biết bằng công nghệ cách điện (ví dụ, cách điện bằng không khí hoặc chất kh í ) và bằng thiết kế c ố định hoặc kéo ra được. Mức độ mà các thành phần riêng rẽ có thể kéo ra được hoặc nhấc ra được phụ thuộc phần lớn vào yêu c ầ u (nếu có) về bảo trì và/hoặc quy định cho các thử nghiệm. Sự phát triển của thiết bị đóng c ắ t với yêu c ầ u về bảo trì ít hơn làm giảm việc cần thiết phải lưu ý thường xuyên đến một số hạng mục phải chịu ăn mòn hồ quang. Tuy nhiên, vẫn phải duy tr ì sự cần thiết đối với khả năng tiếp cận đến c á c hạng mục mở rộng được, v í dụ cầu chảy và đối với việc xem xét và thử nghiệm cáp một cách không thường xuyên. Cũng có thể yêu cầu phải tra dầu mỡ và điều ch ỉ nh các bộ phận cơ, vì lý do đó một số thiết kế có thể tạo các bộ phận cơ chạm tới được ở bên ngoài ngăn chứa HV. Phạm vi mà tới đó việc tiếp cận đ ể b ả o trì đòi hỏi và/hoặc để ngắt tủ điện đóng cắt và điều khiển hoàn toàn có thể được phép hay không sẽ quyết định sự ưu tiên của ng ườ i sử dụng về cách điện bằng không khí hoặc lưu chất và dạng cố định hoặc dạng kéo ra được. Nếu bảo trì không đòi hỏi thường xu y ên như hiện nay thì cụm lắp ráp có các thành phần ít phải bảo trì có thể là một giải pháp thiết thực. Tủ điện dạng cố định, cụ thể là các tổ hợp có các thành phần ít phải b ả o trì có thể tạo ra bố tr í có hiệu quả trong suốt tuổi thọ của nó. Trong trường hợp thành ph ầ n mạch chính ở vị trí mở thì hoạt động an toàn của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển đòi hỏi (bất kể mẫu là cố định hay kéo ra được) các bộ phận trên đó cần được cách ly với tất c ả các ngu ồ n cung cấp và được nối đất. Ngoài ra, thiết bị cách ly được sử dụng để cách ly cần được hãm chắc để chống đóng lại. 8.2.2. Kiến trúc và khả n ă ng tiếp cận các ngăn chứa Dạng của vách ngăn bên trong quy định trong tiêu chuẩn này nhằm cân bằng các yêu cầu như khả năng vận hành liên tục và khả năng bảo trì. Điều 8.2.2 đưa ra một vài hướng dẫn liên quan đến mức độ mà các dạng vách ngăn khác nhau có thể cung cấp khả năng bảo trì. CHÚ THÍCH 1: Vách ngăn gài vào tạm th ờ i, nếu có yêu cầu để không bị tiếp xúc ng ẫ u nhiên với bộ phận mang điện trong khi thực hiện các quy trình bảo tr ì nhất định được nêu ở 10.4. CHÚ TH Í CH 2: Nếu người sử dụng dùng quy trình bảo tr ì khác, ví dụ thiết lập khoảng cách an toàn và/ho ặ c bố trí và sử dụng các chớp lật tạm thời th ì việc này không nằm trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. B ả n mô t ả đầy đủ về t ủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển phải gồm có danh mục và loại ngăn chứa, ví dụ ngăn chứa thanh cái , ngăn chứa áptômát. v.v..., kiểu tiếp cận được cung cấp cho từng loại và mẫu (kéo ra được/kh ô ng kéo ra được). Có bốn loại ngăn chứa, ba loại ng ườ i sử dụng tiếp cận được và một loại không tiếp cận được. Ngăn chứa tiếp cận được: Có ba phương pháp đi ề u khiển việc mở ngăn chứa tiếp cận được. - Phương pháp thứ nhất là b ằ ng cách sử dụng k hóa liên động để đảm bảo rằng tất cả các bộ phận mang điện là không điện và được nối đất trước khi m ở , được gọi là "ngăn chứa tiếp cận được có đi ề u khiển bằng khóa liên động". - Phương pháp thứ hai dựa trên quy trình của người sử dụng và khóa để đảm bảo an toàn, ngăn chứa được cung cấp các phương tiện cho ổ khóa hoặc tương tự, được gọi là "ngăn chứa tiếp cận được dựa trên quy trình ". - Phương pháp thứ ba không có đặc điểm l ắ p s ẵ n để đảm b ả o an toàn điện trước khi m ở . Các ngăn chứa cần có dụng cụ để mở, được gọi là: “ngăn chứa tiếp cận được dựa trên dụng cụ ” . Hai loại đầu là ngăn chứa tiếp cận được sẵn có cho người sử dụng và được cung cấp để thao tác và bảo trì bình thường. Các nắp và/hoặc cửa tương ứng của hai loại ngăn chứa tiếp cận được này không yêu cầu dụng cụ để mở. Nếu ngăn chứa yêu cầu dụng cụ để m ở thì điều này thường được ch ỉ ra rõ ràng rằng người sử dụng cần thực hiện các biện pháp khác để đ ả m bào an toàn, và có thể đảm bảo t í nh nguyên vẹn về tính năng, ví dụ, các điều kiện cách điện, v.v... Ngăn chứa không tiếp cận được: không cho người sử dụng tiếp cận và việc mở ngăn chứa có thể phá h ủy tính nguyên vẹn của nó. Chỉ ra rõ ràng không được mở trên ngăn chứa hoặc bằng tính năng của nó, ví dụ thùng GIS được hàn kín hoàn toàn. 8.2.3. Khả năng vận hành liên tục của tủ điện đóng cắt Có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế để cung cấp mức bảo vệ con ng ườ i chống chạm tới các bộ phận nguy hiểm và bảo vệ thiết bị khỏi vật rắn xâm nhập từ bên ngoài. Với cơ cấu cảm biến và đi ề u khiển phụ tr ợ thích hợp cũng có thể cung cấp mức bảo vệ chống sự cố cách điện với đất. Đối với tủ điện đóng c ắ t và điều khiển, khả năng vận hành liên tục (LSC) mô tả mức độ mà ngăn chứa khác và/hoặc các khối chức năng khác có thể vẫn có điện khi ngăn chứa mạch ch í nh mở. Mức LSC1: Dạng này không nhằm tạo ra khả năng vận hành liên tục khi b ả o trì (nếu cần) và có thể đòi hỏi ngắt hoàn toàn tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển từ hệ thống điện và cắt điện trước khi tiếp cận vào phần bên trong của vỏ bọc. Mức LSC2: Dạng này nhằm cho phép tính liên tục cao nhất trong vận hành của mạng lưới trong khi tiếp cận đến ngăn chứa bên trong tủ điện đóng cắt và điều khiển. LSC2 có hai mức được nhận biết: LSC2A: Khi tiếp cận ngăn chứa của một khối chức năng, các khối chức năng khác của thiết bị đóng cắt và vận hành có thể vẫn được vận hành. Ví dụ LSC2A đối với thiết kế kéo ra được: V ề mặt thực tế, điều này nghĩa là các cáp HV đầu vào của khối chức năng phải được c ắ t điện và nối đất và mạch điện phải được ngắt điện và cách ly (về vật lý và điện) với thanh cái. Thanh cái có thể vẫn có điện. Thuật ngữ cách ly được sử dụng ở đây đúng hơn là dùng chia tách để phân biệt ở bối cảnh này với vách ngăn và chớp lật cách điện và bằng kim loại (xem 8.2.4). LSC2B: Ngoài mức liên tục trong vận hành LSC2A ở trên, ở mức LSC2B này có cáp HV đầu vào đến khối chức năng cần tiếp cận có thể vẫn có điện. Điều này nghĩa là có điểm cách ly và điểm chia tách khác giữa thiết bị đóng cắt và cáp. Ví dụ LSC2B đối với thiết kế nhấc ra được: Nếu thiết bị đóng c ắ t nguồn lưới của từng khối chức năng của tủ điện đóng cắt và điều khiển LSC2B được lắp trong ngăn chứa tiếp cận được của chính nó thì có thể thực hiện bảo trì trên thiết bị đóng cắt nguồn lưới này mà không ngắt điện mối nối cáp tương ứng. Kết quả là, cần tối thiểu ba ngăn chứa cho từng khối chức năng trong ví dụ về tủ điện đóng cắt và điều khiển LSC2B này: - cho từng thiết bị đóng cắt nguồn lưới; - cho các thành phần được nối đến một phía của thiết bị đóng cắt nguồn lưới, ví dụ, mạch cấp điện; - cho các thành phần được nối đến phía còn lại của thiết bị đóng cắt nguồn lưới, ví dụ thanh cái. Trong trường hợp có nhiều hơn một bộ thanh cái thì từng bộ phải ở trong từng ngăn chứa ri ê ng rẽ. 8.2.4. Loại vách ngăn Có hai loại vách ngăn được xác định, loại PM (3.109.1) và loại Pl (3.109.2). Chọn loại vách ngăn không nhất thiết đảm bảo bảo vệ con người trong trường hợp h ồ quang bên trong trong ngăn chứa liền k ề , xem Điều A.1 và xem thêm 8.3. Loại PM: ngăn chứa mở đ ược bao quanh bằng các vách ngăn và/hoặc chớp lật bằng kim loại được thiết kế đ ể nối đất. Chớp lật có thể có hoặc không có ở trong bản th â n ngăn chứa mở, với điều kiện là sự chia tách (định nghĩa ở 3.111) đạt được giữa các thành phần trong ngăn chứa mở và các thành phần trong các ngăn chứa liền kề. Xem 5.103.3.1. Mục đích là không có trường điện trong ngăn chứa mở và không có thay đổi về trường điện trong các ngăn chứa xung quanh. CHÚ TH Í CH: Loại này cho phép đối với các ngăn chứa mở không có tr ườ ng điện do các bộ phận mang điện và không có khả năng ảnh hưởng lên phân b ố trường điện xung quanh bộ phận mang điện, trừ ảnh h ưở ng của vị trí chớp lật. 8.3. Phân loại hồ quang bên trong Khi chọn tủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển, khả năng xuất hiện sự cố bên trong c ầ n được xác đ ị nh đúng, nhằm cung cấp mức bảo vệ chấp nhận được cho người vận hành và trong trường hợp có thể, đối v ớ i công chúng. Việc bảo vệ này đạt được bằng cách giảm rủi ro đến mức chấp nhận được. Theo TCVN 6844 (ISO/IEC Guide 51) , rủi ro là phối hợp của xác suất xuất hiện nguy hại và mức khắc nghiệt của nguy hại. (Xem Điều 5 của TCVN 6844 (ISO/IEC Guide 51) về khía cạnh an toàn). Do đó, việc chọn thiết bị thích hợp liên quan đến h ồ quang bên trong, cần được khống chế bởi quy trình để đạt được mức rủi ro chấp nhận được. Quy trình như vậy được mô tả trong Điều 6 của TCVN 6844 (ISO/IEC Guide 51). Quy trình này dựa tr ê n gi ả thiết là người sử dụng có vai trò quan trọng trong việc giảm rủi ro. Để hướng dẫn, Bảng 2 đưa ra danh mục các vị trí mà thực nghiệm cho thấy có nhiều khả năng xuất hiện sự cố nhất. Bảng này cũng đưa ra các nguyên nhân hỏng hóc và c á c biện pháp có thể để giảm xác suất sự cố bên trong. Nếu cần, ng ườ i sử dụng cần thực hiện các biện pháp có thể áp dụng cho hệ thống lắp đặt, nhiệm vụ, hoạt động và b ả o trì. Các biện pháp khác có thể được chấp nhận để cung cấp mức có thể cao nhất về bảo vệ con người trong trường hợp sự cố bên trong. Các biện pháp này nhằm giới hạn các hệ quả của sự cố này từ bên ngoài. Dưới đây là các ví dụ về những biện pháp này: - thời gian loại bỏ sự cố nhanh khởi đầu bởi bộ phát hiện nhạy với ánh sáng, áp suất hoặc nhiệt hoặc bằng cơ cấu bảo vệ thanh cái vi sai; - áp dụng các cầu chảy thích hợp kết hợp với thiết bị đóng cắt để giới hạn dòng điện cho chạy qua và thời gian sự cố; - loại b ỏ nhanh h ồ quang bằng cách chuyển nó thành đoạn ngắn mạch qua kim loại bằng cơ cấu cảm biến nhanh và cơ cấu đóng nhanh (bộ dập hồ quang); - cơ cấu điều khiển từ xa; - cơ cấu giảm áp; - chuyển bộ phận kéo ra được đến ho ặ c ra khỏi vị tr í v ậ n hành chỉ khi cửa tr ướ c đã đ óng. Điều 5.102.3 xem xét khả năng có thể của chớp lật trở thành một phần của vỏ bọc khi chúng đóng ở vị trí được định nghĩa ở các điều từ 3.127 đến 3.130. Sự thay đổi trạng thái khi di chuyển từ vị tr í được định nghĩa ở các điều từ 3.126 đến 3.128 (và ngược lại) không được thử nghiệm. H ỏ ng hóc có thể xảy ra trong khi đẩy vào hoặc kéo ra các bộ phận kéo ra được. Hỏng hóc như vậy không nhất thiết là do thay đổi trường điện do đóng chớp lật mặc dù đây cũng là một khả năng. Hỏng hóc thường xảy ra nhiều hơn là do hư hại ho ặ c biến dạng các tiếp điểm c ắ m vào và/hoặc chớp lật g â y ra phóng điện bề mặt với đất trong quá trình lắp ráp. Để xác định phân loại IAC, phải được xem xét các điểm dưới đây: - không phải tất c ả các tủ điện đóng cắt và điều khiển đ ề u được phân loại; - không phải tất cả các tủ điện đóng cắt và điều khiển đều có thiết kế kéo ra được; - không phải tất c ả các tủ điện đóng cắt và điều khiển đều có cửa có thể đóng vào các vị trí được định nghĩa ở các điều từ 3.126 đến 3.128. B ả ng 2 - Vị trí, nguyên nhân và ví dụ về bi ệ n pháp làm giảm xác suất sự c ố bên trong Vị tr í có nhiều khả năng xuất hiện sự cố nhất (1) Nguyên nhân có th ể của sự cố bên trong (2) V í dụ v ề biện pháp ngăn ngừa có thể có (3) Ng ă n ch ứ a cáp Thiết kế không thích hợp Chọn kích thước thích hợp Sử dụng vật liệu thích hợp Sự cố cách điện Tránh nối chéo cáp. Kiểm tra chất l ượ ng thành phẩm ở hiện trường. Xiết đúng lực. Hỏng cách điện rắn hoặc chất lỏng (khuyết tật ho ặ c thiếu) Kiểm tra chất lượng thành phẩm và/hoặc thử nghiệm điện môi ở hiện tr ườ ng. Kiểm tra th ườ ng xuyên mức chất lỏng, nếu thuộc đối t ượn g á p dụng. Cầu dao cách ly Thiết bị đóng cắt Thiết bị đóng c ắ t nối đất Làm vi ệ c sai Khóa li ê n đ ộ ng (xem 5.11). M ở lại tr ễ . Thao tác bằng tay độc lập. Khả năng đóng đ ối với thiết bị đóng cắt và thiết bị đóng c ắ t nối đất. Hướng dẫn ng ườ i v ậ n hành. Mối nối kiểu bul ô ng và tiếp điểm B ị mòn Sử dụng lớp ph ủ và/ho ặ c dầu mỡ hạn ch ế ă n mòn. Sử dụng lớp mạ. Bọc nếu thuộc đối tượng áp dụng. Sự cố cụm l ắ p ráp Kiểm tra chất lượng thành phẩm bằng phương tiện thích hợp. Xiết đúng lực. Chặn đủ. M á y biến đ ổi đo lường Cộng hưởng sắt từ Tránh các ảnh h ưở ng điện này bằng cách thiết kế mạch điện thích hợp. Ngắn mạch phía LV đ ố i với VT Tránh ngắn mạch bằng ph ươ ng tiện thích hợp, ví dụ nắp bảo v ệ, c ầ u chảy LV. Máy c ắ t Bảo trì không đủ Bảo trì theo ch ươ ng trình thường xuyên H ướ ng dẫn người vận hành Tất cả các vị tr í Sai lỗi của ng ườ i vận hành Hạn chế tiếp c ậ n b ằ ng các khoang. Cách điện bao kín các bộ phận mang điện. Hướng dẫn người vận hành Lão hóa dưới các ứng suất điện Thử nghiệm định kỳ phóng điện cục bộ Nhiễm bẩn, ẩm , xâm nhập của bụi, côn trùng, v.v... Các biện pháp để đ ả m bảo có được đi ề u kiện vận hành quy định (xem Đi ề u 2). Sử dụng ngăn chứa kh í . Quá áp B ả o v ệ khỏi đột biến. Phối h ợ p cách điện đủ. Thử nghi ệ m điện môi ở hiện trường. Có thể sử dụng các tiêu chí dưới đây làm hướng dẫn để chọn tủ điện đóng c ắ t và điều khiển thích hợp liên quan đến hồ quang bên trong. - trong trường hợp rủi ro được xem là không đáng kể, tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được phân loại IAC là không cần thiết; - trong trường hợp rủi ro được xem là có liên quan, ch ỉ được sử dụng tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được phân loại IAC. Đối với trường hợp thứ hai, việc lựa chọn cần tính đến mức lớn nhất của dòng điện và thời gian sự cố so với các giá trị danh định của thiết bị được thử nghiệm. Ngoài ra, hướng d ẫ n lắp đ ặ t của nhà chế tạo c ầ n được tuân theo (xem Điều 10). Nói chung, vị trí của người vận hành trong tr ườ ng hợp h ồ quang bên trong là quan trọng. Nhà chế tạo cần chỉ ra phía nào của tủ điện đóng cắt và điều khiển tiếp cận được, theo bố trí thử nghiệm và người sử dụng phải tuân theo hướng dẫn một cách cẩn thận. Người vận hành nếu đi vào khu vực không được chỉ định là tiếp cận được có thể gây thương tổn cho người vận hành. Phân loại IAC đưa ra mức thử nghiệm bảo vệ con người trong điều kiện làm việc bình thường như được xác định ở Điều A.1. Phân loại này liên quan đến bảo vệ người vận hành trong các điều kiện này; phân loại này không liên quan đến bảo vệ người vận hành trong các điều kiện bảo trì cũng như không liên quan đến khả năng vận hành liên tục. Các yêu cầu kỹ thuật, thông số đặc trưng và thử nghiệm tùy chọn đối với thiết b ị đóng cắt có vỏ bọc bằng kim loại được tóm tắt trong B ả ng 3. B ả ng 3 - Tóm tắt các yêu c ầ u kỹ thuật, thông số đặc tr ư ng và thử nghiệm tùy chọn đối với thiết b ị đóng cắt có vỏ bọc bằng kim loại Th ô ng tin Đi ề u của tiêu chuẩn này Ng ườ i sử dụng để chỉ ra y ê u c ầ u khi th í ch hợp Chi tiết của hệ thống Điện áp kV Tần số Hz Số pha Kiểu trung tính nối đất Đ ặ c t í nh của thiết bị đóng c ắ t Số c ự c Cấp - trong nhà, ngoài trời (ho ặ c điều ki ệ n v ậ n hành đ ặ c biệt) 2 T ê n của ngăn ch ứ a: Thanh cái 3.107 (xem 5.103.1) Ngăn chứa thanh cái = Ngăn chứa thiết bị ch í nh = Thiết bị chính Ngăn chứa cáp = Cáp Ngăn chứa CT = CT Ngăn chứa VT = VT (v.v...) Ngăn chứa cáp/CT = Thiết bị chính/CT = Ngăn chứa khác (ch ỉ ra) = Loại ngăn chứa (loại cụ thể cho t ừng ngăn chứa HV) nếu thuộc đ ố i tượng áp dụng : Ngăn chứa tiếp c ậ n được bằng đi ề u khiển khóa liên động 3.107.1 Ng ă n chứa tiếp cận được dựa trên quy trình 3.107.2 Ng ă n chứa tiếp cận được dựa vào dụng cụ 3.107.3 Ngăn chứa kh ô ng tiếp cận được 3.107.4 Loại vách ngăn Loại PM 3.109.1 Loại Pl 3.109.2 Kéo ra đ ượ c/không kéo ra được (loại thiết bị chính) 3.125 (kéo ra đ ượ c/không kéo ra được) = Khả năng vận hành li ê n tục (LSC) LSC2B 3.131.1 LSC2A 3.131.1 LSC1 3.131.2 Điện áp danh định U r 4.1 3,6 kV; 7 , 2 kV; 12 kV ; 17 , 5 kV ; 24 kV; 36 kV, v.v... và số pha 1, 2 ho ặ c 3 Mức cách điện danh định: 4.2 (Giá trị chung/qua khoảng cách ly) Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp U d ng ắ n hạn a) / Khả n ă ng chịu điện áp xung sét U p b) / Tần số danh định f r 4.3 Dòng điện b ì nh th ườ ng danh định I r 4.4 Bộ đ ầ u vào a) Thanh cái b) Bộ cấp điện vào c) Khả n ă ng chịu dòng điện ngắn hạn danh định I k 4.5 Mạch ch í nh (Bộ đ ầ u vào/thanh cái/bộ cấp điện vào) a) Mạch nối đất b) Khả năng chịu dòng điện đ ỉ nh danh định I p 4.6 Mạch ch í nh (Bộ đ ầ u vào/thanh cái/bộ cấp điện vào) a) Mạch nối đất b) Th ờ i gian ng ắ n mạch danh định t k 4.7 Mạch ch í nh (Bộ đ ầ u vào/thanh cái/bộ cấp điện vào) a) Mạch nối đ ấ t b) Điện áp cung cấp danh định của thi ế t bị đóng và mở và của mạch phụ và mạch điều khiển U a a) Đóng và cắt b) Chỉ thị c) Đi ề u khiển 4.8 a) b) c) Tần số cung cấp danh định của mạch đóng và mở và của mạch phụ 4.9 Thiết bị khóa liên động và thiết bị theo dõi áp suất th ấ p và áp suất cao (các yêu c ầ u quy định , ví dụ ch ỉ thị đóng áp suất thấp, v.v...) 5.9 Cơ cấu khóa liên động (chỉ ra yêu cầu bổ sung bất k ỳ cho 5.11) 5.11 C ấ p bảo vệ bằng vỏ ngoài (nếu không phải IP2X): Với cửa đ ó ng Với cửa mở 5.13 (xem 5.102.1 và 5.102.3) a) b) Thử nghiệm nhiễm bẩn nhân tạo 6.2.8 Các yêu cầu ngưng tụ và nhiễm bẩn bổ sung Thử nghiệm phóng điện cục bộ 6.2.9 Thỏa thuận với nhà chế tạo các giá trị thử nghiệm Thử nghiệm điện môi trên mạch thử cáp 6.2.101 Thỏa thuận với nhà chế tạo các giá trị thử nghiệm Thử nghiệm chịu th ờ i tiết 6.105 Thỏa thuận nếu thuộc đối tượng áp dụng Phép đo phóng điện cục bộ 7.101 Thỏa thuận v ớ i nhà chế tạo các giá trị thử nghiệm Sự c ố bên trong IAC Loại tiếp cận đến thiết bị đóng c ắ t/đi ề u khiển (đối với A và B , quy định (các) phía mà chúng được yêu cầu) A chỉ dành cho người vận hành có thẩm quyền B tiếp c ậ n không bị hạn chế (kể cả công chúng) C tiếp cận bị giới hạn b ở i h ệ thống lắp đ ặ t ngoài t ầ m với Phân loại giá trị thử nghiệm tính b ằ ng kA và thời gian tính bằng s 6.106 Điều A.2 Xem thêm ví dụ ở Điều A.8 Điều A.3 Y/N F ph í a trước m ặ t = L phía b ê n = R phía sau = Thông tin bổ sung V í dụ , các yêu c ầ u quy định cho thử nghiệm cáp. 9. Thông tin cần nêu trong bản yêu cầu, bản đấu thầu và đơn đặt hàng 9.101. Thông tin c ầ n nêu trong bản yêu c ầ u và đơn đặt hàng Khi yêu cầu hoặc đặt hàng một hệ thống lắp đặt của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại, bên đ ặ t hàng c ầ n cung cấp các thông tin sau đây. 1) Chi tiết v ề hệ thống Điện áp danh nghĩa và cao nhất, t ầ n số, loại hệ thống trung tính nối đất. 2) Điều kiện vận hành nếu khác tiêu chu ẩ n (xem Điều 2) Nhiệ t độ không khí môi trường xung quanh nhỏ nhất và lớn nhất; bất kỳ đi ề u kiện nào khác với điều kiện vận hành b ì nh thường hoặc ảnh hưởng đến hoạt động th ỏa đáng của thiết bị, ví dụ phơi nhiễm bất thường hơi , hơi ẩm , khói, kh í nổ , bụi hoặc cát quá mức, bức xạ nhiệt, v í dụ m ặ t trời; rủi ro về địa chấn hoặc các rung động khác do các nguyên nhân từ bên ngoài thiết bị tạo ra. 3) Chi tiết về hệ thống lắp đ ặ t và các thành phần của hệ thống l ắ p đặt a) hệ thống lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời; b) số pha; c) số thanh cái như chỉ ra trong s ơ đ ồ một sợi; d) điện áp danh định; e) tần số danh định; f) mức cách điện danh định; g) dòng điện b ì nh thường danh định của thanh cái và mạch cấp điện; h) khả năng chịu dòng điện ngắn mạch danh định ( I k ); i) thời gian ngắn mạch danh định (nếu khác 1 s); j) khả năng chịu dòng điện đ ỉ nh danh định (nếu khác 2,5 I k ); k) giá trị danh định của các thành phần; l) cấp b ả o vệ bằng vỏ ngoài và vách ngăn; m) sơ đ ồ mạch điện; n) loại tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại (LSC1 hoặc LSC2); o) mô t ả bằng tên và cấp của các ngăn chứa khác nhau, nếu yêu c ầ u; p) loại vách ngăn và chớp lật (PM hoặc Pl); q) phân loại IAC, nếu yêu cầu, ứng với I k , I p , t và FLR, ABC, nếu thuộc đối tượng áp dụng. 4) Chi tiết về cơ cấu thao tác: a) loại cơ cấu thao tác; b) điện áp cung cấp danh định (nếu có); c) tần số cung cấp danh định (nếu có); d) áp suất cung cấp danh định (nếu có); e) yêu cầu về khóa liên động đặc biệt. Ngoài các hạng mục này, người yêu cầu cần chỉ ra tất c ả các điều kiện có thể ả nh h ưở ng đến bản đấu thầu ho ặ c đơn đặt hàng, ví dụ, lắp đặt đặc biệt hoặc điều kiện l ắ p ráp, vị trí của các mối nối cao áp bên ngoài hoặc quy t ắ c đối với mạch áp suất, yêu cầu đối với thử nghiệm cáp. Thông tin cần được cung cấp nếu có yêu cầu thử nghiệm điển hình đặc biệt. 9.102. Thông tin c ầ n nêu trong b ả n đấu th ầ u Các thông tin d ướ i đây, nếu thuộc đối tượng áp dụng, cần được nhà chế tạo đưa ra cùng với vật liệu và b ả n vẽ mô tả. 1) Giá trị danh định và các đặc trưng như được liệt kê ở điểm 3 của 9.101. 2) Chứng chỉ hoặc báo cáo thử nghiệm điển hình yêu c ầ u. 3) Tính chất kết cấu, ví dụ: a) khối lượng của khối vận chuyển nặng nhất; b) kích thước tổng thể của hệ thống l ắ p đ ặ t; c) bố trí các mối nối bên ngoài; d) phương tiện để vận chuyển và lắp đ ặ t; e) dự phòng để lắp đặt; f) bản mô tả bằng tên và loại ngăn chứa khác nhau; g) ph í a tiếp cận được; h) hướng d ẫ n vận hành và b ả o trì; i) loại hệ thống áp suất kh í hoặc áp suất chất l ỏ ng ; j) mức chứa danh định và mức hoạt động tối thiểu; k) thể tích chất l ỏ ng hoặc khối lượng chất kh í hoặc chất lỏng dùng cho ngăn chứa khác nhau; l) yêu c ầ u kỹ thuật về điều kiện chất khí hoặc chất lỏng. 4) Chi tiết về cơ cấu thao tác: a) loại và giá trị danh định như được liệt kê ở điểm 4 của 9.101; b) dòng điện hoặc công suất để thao tác; c) thời gian thao tác; d) khối lượng của khí tự do để thao tác. 5) Danh mục các bộ phận dự phòng khuyến cáo mà người sử dụng c ầ n mua. 10. Quy tắc đối với vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, vận hành và bảo trì Xem Điều 10 của IEC 60694. 10.1. Điều kiện vận chuyển, b ả o qu ả n và lắp đặt Xem 10.1 của IEC 60694. 10.2. Lắp đặt Xem 10.2 của IEC 60694 cùng với đoạn bổ sung mới sau đoạn thứ nhất của 10.2.3. Trong trường hợp tủ điện đóng cắt và điều khiển phân loại là IAC, phải cung cấp hướng dẫn về điều kiện lắp đặt an toàn an toàn cho trường hợp hồ quang bên trong. Mối nguy hại của đi ề u kiện lắp đặt thực tế phải được đánh giá liên quan đến các điều kiện l ắ p đặt của mẫu thử nghiệm trong quá trình thử nghiệm hồ quang bên trong (xem Điều A.3). Các điều kiện này đ ượ c xem là điều kiện cho phép tối thiểu. Bất kỳ điều kiện lắp đặt nào ít chặt chẽ hơn và/hoặc tạo ra nhiều khả năng hơn thì cần được thử nghiệm. Tuy nhiên, nếu người mua (người sử dụng) xem là rủi ro không liên quan thì có thể l ắ p đặt tủ điện đóng cắt và điều khiển mà không c ầ n các giới hạn do nhà chế tạo chỉ ra. 10.3. Vận hành Xem 10.3 của IEC 60694. 10.4. B ả o trì Xem 10.4 của IEC 60694, ngoài ra còn: Nếu có yêu cầu gài các vách ngăn tạm thời trong khi thực hiện quy trình b ả o trì nhất định để ngăn ngừa tiếp xúc ngẫu nhiên với các bộ phận mang điện thì - nhà ch ế tạo phải cung cấp các vách ngăn yêu c ầ u hoặc thiết kế chúng; - nhà chế tạo phải đưa ra ch ỉ dẫn cho quy trình b ả o trì và sử dụng vách ngăn; - khi lắp đặt theo ch ỉ dẫn của nhà chế tạo thì yêu cầu IP-2X (theo TCVN 4255 (IEC 60529)) phải được đáp ứng; - các vách ngăn này phải đáp ứng yêu cầu ở 5.103.3; - vách ngăn và giá đỡ chúng phải có đủ độ bền c ơ để tránh tiếp xúc ngẫu nhiên với bộ phận mang điện. CH Ú THÍCH: Vách ngăn và giá đ ỡ ch ỉ cung cấp bảo vệ c ơ không phải chịu các yêu c ầ u của tiêu chuẩn này. Sau sự cố ngắn mạch trong vận hành, mạch nối đất c ầ n được kiểm tra hư hại tiềm ẩn và được thay toàn bộ hoặc một phần nếu cần. 11. An toàn Áp dụng Điều 11 của IEC 60694, ngoài ra còn: 11.101. Quy trình Quy trình thích hợp cần được đặt vào vị trí của người sử dụng để đ ả m b ả o rằng ngăn chứa tiếp cận được dựa trên quy trình chỉ có thể mở được khi bộ phận của mạch ch í nh có trong ngăn chứa trở nên tiếp cận được khi đã cắt điện và nối đất hoặc ở vị tr í đã kéo ra với chớp lật tương ứ n g đã đóng lại. Các quy trình có thể được quy định trong quy định quốc gia về lắp đặt ho ặ c theo tài liệu về an toàn của người sử dụng. 11.102. Vấn đ ề hồ quang b ê n trong Trong chừng mực liên quan đến bảo vệ con người, tính năng đúng của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trong trường hợp có hồ quang bên trong không chỉ là vấn đề về thiết kế thiết bị mà còn về các điều kiện lắp đặt và quy trình vận hành, ví dụ, xem 8.3. Đối với hệ thống lắp đặt trong nhà, hồ quang do sự cố bên trong tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có thể gây quá áp suất bên trong khoang đóng cắt. Ảnh hưởng này không nằm trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này nhưng cần được xem xét khi thiết kế hệ thống l ắ p đặt. Phụ lục A ( quy định ) Sự cố bên trong - Phương pháp thử nghiệm tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trong các điều kiện có hồ quang do sự cố bên trong A.1 Lời gi ớ i thiệu Phụ lục này áp dụng cho tủ điện đóng cắt và điều khiển loại IAC có vỏ bọc bằng kim loại. Phân loại này nhằm đưa ra mức thử nghiệm để bảo vệ con ng ườ i ở gần thiết bị trong các điều kiện làm việc b ì nh thường và với tủ điện đóng c ắ t và điều khiển ở vị trí làm việc bình th ườ ng, khi có h ồ quang bên trong. Với mục đích của tiêu chuẩn này, các điều kiện làm việc bình th ườ ng có nghĩa là các điều kiện cần thiết của tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại có thể thực hiện các thao tác như m ở hoặc đóng các thiết bị đóng cắt cao áp, nối và ng ắ t các bộ phận kéo ra được, đọc các dụng cụ đo và thiết bị theo dõi, v.v... Do đó, nếu thực hiện bất kỳ thao tác nào mà cần phải tháo mọi nắp đậy và/hoặc phải mở mọi cửa thì thử nghiệm được mô tả dưới đây phải được thực hiện với nắp và/hoặc cửa được nhấc ra. Tháo hoặc thay các thành phần hoạt động (v í dụ cầu ch ả y cao áp hoặc linh kiện có thể tháo rời khác) không được coi là các thao tác bình thường, và cũng không đòi hỏi phải thực hiện các công việc b ả o trì. Các sự cố b ê n trong tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại có thể xuất hiện trong một số vị tr í và có thể gây ra các hiện tượng v ậ t lý khác nhau. Ví dụ, năng lượng hồ quang do hồ quang phát sinh trong chất l ỏ ng cách điện bên trong v ỏ bọc sẽ gây ra quá áp suất bên trong và quá nhiệt cục bộ d ẫ n đến ứng suất cơ và ứng suất nhiệt của thiết bị. Ngoài ra, vật liệu cũng có thể sinh ra các s ả n phẩm ph â n h ủy nóng, như kh í hoặc hơi, mà có thể thoát ra bên ngoài vỏ bọc. Phân loại h ồ quang bên trong IAC cho phép các quá áp suất bên trong tác động đến nắp đậy, cửa, cửa sổ kiểm tra, lỗ thông gió, v.v... Cũng cần tính đến các ảnh hưởng nhiệt của hồ quang hoặc nguồn gốc hồ quang lên vỏ ngoài và các khí nóng hoặc các hạt nóng đỏ phát ra nhưng không làm hỏng vách ngăn hoặc chớp lật không tiếp cận được trong điều kiện làm việc bình thường. CH Ú THÍCH: Ảnh hưởng của h ồ quang bên trong giữa các ngăn chứa chưa được đề cập trong tiêu chuẩn này. Thử nghiệm hồ quang bên trong mô t ả dưới đây nhằm kiểm tra tính hiệu lực của thiết kế bảo vệ con người khi có h ồ quang bên trong. Thử nghiệm này không đề cập đến tất c ả các ảnh hưởng có thể góp phần tạo ra nguy hiểm, ví dụ như khí độc có thể xuất hiện sau sự cố. Tr ê n quan điểm này, c ầ n thiết phải rời ngay khỏi phòng có tủ điện đóng cắt và thông gió thêm cho phòng có tủ điện đóng c ắ t trước khi vào lại hiện tr ườ ng. Nguy hiểm do lửa cháy lan sau khi có h ồ quang bên trong cho các vật liệu cháy hoặc thiết bị đặt gần tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại không được để cập trong thử nghiệm này. A.2 Loại khả năng tiếp cận a) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại, trừ loại lắp trên cột Có hai loại khả năng tiếp cận đến tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại mà có thể lắp đặt ở vị tr í lắp đặt: Loại khả năng tiếp cận A: chỉ những người được ủy quyền tiếp cận Loại khả năng tiếp cận B: không hạn chế tiếp cận, kể cả công chúng. Điều A.3 mô tả hai đi ề u kiện thử nghiệm khác nhau ứng với hai loại khả năng tiếp c ậ n này. Để nhận biết các mặt khác nhau của vỏ bọc (xem Điều A.7 và A.8) phải sử dụng m ã hóa sau: F mặt trước L mặt bên R mặt sau Mặt trước phải được nhà chế tạo chỉ ra rõ ràng. b) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được l ắ p trên cột Loại khả năng tiếp cận C: Hạn ch ế tiếp cận bằng cách lắp đặt ngoài tầm với Chiều cao l ắ p đặt tối thiểu cho phép phải được nhà sản xuất nêu rõ. A.3 Bố tr í thử nghiệm A.3.1 Quy định chung Phải tuân thủ các điểm dưới đây. - M ẫ u thử nghiệm phải được trang bị đầy đủ. Cho phép sử dụng mô hình của các thành phần bên trong với điều kiện là chúng có thể tích và vật liệu bên ngoài giống như thực tế và chúng không gây ảnh hưởng đến các mạch chính và mạch nối đất. - Từng ngăn chứa của khối chức năng, có chứa thành ph ầ n mạch chính, phải được thử nghiệm. Trong trường hợp tủ điện đóng cắt và điều khiển có các khối độc l ậ p có thể m ở rộng được (dạng môđun) thì mẫu thử nghiệm phải gồm hai khối được nối với nhau như trong v ậ n hành. Thử nghiệm phải được thực hiện ít nhất trong tất cả các ngăn chứa của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển cuối cùng sát với bộ chỉ thị. Tuy nhiên, nếu có sự khác nhau đáng kể (cần được nhà chế tạo công bố) về độ lớn giữa các mặt chung của các khối liền kề và mặt tạo thành mặt cuối cùng của tủ điện đóng cắt và điều khiển, ba khối này phải được sử dụng và thử nghiệm các ngăn chứa khác nhau được lắp lại trong khối trung tâm. CHÚ TH Í CH: Khối độc lập là cụm lắp ráp có thể nằm trong một vỏ bọc chung, một ho ặ c nhiều khối chức năng đ ượ c bố tr í nằm ngang hoặc th ẳ ng đứng (dãy). - Đối với thiết bị lắp tr ê n cột, mẫu thử nghiệm phải được lắp như trong vận hành ở độ cao tối thiểu được nhà chế tạo công bố. Nếu có hộp điều khiển và/hoặc các liên kết điện/cơ đến chân cột thì chúng phải được lắp vào. - Khi mẫu thử nghiệm được nối đất, thì chúng phải được nối đất ở điểm được cung cấp. - Các thử nghiệm phải được tiến hành trên các ngăn chứa mà trước đó chưa chịu h ồ quang, hoặc nếu đã chịu thì ở trong tình trạng không làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. - Đối với các ngăn chứa lưu chất (không phải SF 6 ), thử nghiệm phải được thực hiện với lưu chất ban đầu, ở điều kiện chứa danh định (±10 %). Cho phép thay SF 6 bằng không khí ở điều kiện chứa danh định (±10 %). A.3.2 Mô phỏng phòng thử nghi ệ m a) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại dùng trong nhà Phòng phải được thể hiện bằng sàn, trần và hai vách vuông góc với nhau. Nếu thích hợp, phải dựng c ả lối luồn cáp và/ho ặ c ống thoát khí mô ph ỏ ng. Trần Nếu nhà chế tạo không nêu khe h ở không kh í tối thiểu lớn hơn thì trần phải được định vị ở khoảng cách 600 mm ± 100 mm tính từ mặt trên cùng của mẫu thử nghiệm. Tuy nhiên, trần phải được định vị ở khoảng cách tối thiểu là 2 m tính từ sàn. Yêu cầu này là cần thiết khi mẫu thử nghiệm có chiều cao nhỏ hơn 1,5 m. Vách bên Vách bên phải được đặt ở 100 mm ± 30 mm tính từ m ặ t bên của mẫu thử nghiệm. Có thể chọn khe h ở nhỏ hơn với điều kiện có thể chứng t ỏ rằng biến dạng vĩnh viễn bất kỳ của mặt bên của mẫu thử nghiệm không bị ảnh hưởng hoặc bị giới hạn bởi vách này. Nhà chế tạo có thể thực hiện thử nghiệm bổ sung với khoảng cách đến vách bên lớn hơn để đánh giá tiêu chí cho các điều kiện lắp đặt. Vách sau Vách sau phải được đặt như dưới đây tùy thuộc vào loại khả năng tiếp cận: Mặt sau không tiếp cận được Nếu nhà chế tạo không nêu khe hở không khí tối thiểu lớn hơn thì vách phải cho phép khe hở không khí đến mặt sau của mẫu thử nghiệm là 100 mm ± 30 mm. Có thể chọn khe hở không khí nhỏ hơn với điều kiện có thể chứng tỏ rằng biến dạng vĩnh viễn bất kỳ của mặt bên của mẫu thử nghiệm không bị ảnh h ưở ng hoặc b ị giới hạn b ở i vách này. Bố tr í thử nghiệm này đ ược coi là có hiệu lực đối với các hệ thống lắp đặt nằm sát vách hơn so với bố trí thử nghiệm, với điều kiện là đáp ứng hai điều kiện bổ sung (xem Điều A.6, Tiêu chí số 1). Nếu các điều kiện này không thể chứng tỏ được, hoặc nhà chế tạo yêu cầu đánh giá chất lượng trực tiếp của thiết kế l ắ p đặt tr ê n t ườ ng thì phải tiến hành thử nghi ệ m cụ thể mà không có khe h ở không khí với vách đằng sau. Tuy nhiên, hiệu lực của thử nghiệm này không được mở rộng cho điều kiện lắp đặt khác bất kỳ. Khi thực hiện thử nghiệm ở khoảng cách đến vách đằng sau lớn hơn , như được nhà chế tạo nêu ra, khe hở không khí phải được công bố là giá trị nhỏ nhất chấp nhận được đối với hướng dẫn lắp đặt. Hướng dẫn lắp đặt cũng phải gồm hướng dẫn về việc phải thực hiện các biện pháp ngăn mọi người đi vào vùng này. Mặt sau tiếp cận được Vách sau phải cách mặt sau của mẫu thử nghiệm một khoảng cách tiêu chuẩn là 800 mm. Có thể thực hiện thử nghiệm bổ sung với khe hở nhỏ hơn, để chứng tỏ khả năng hoạt động đúng của tủ điện đóng cắt và điều khiển khi chỉ có phòng có kích thước nhỏ hơn (ví dụ để kh ẳ ng định việc l ắ p đ ặ t sát vách trong bố tr í có mặt sau không tiếp cận được). Khi thử nghiệm được tiến hành ở khoảng cách đến vách sau lớn hơn, như nhà chế tạo nêu, thì khoảng cách này phải được công bố là gi á trị nhỏ nhất cho phép đối với hướng dẫn lắp đặt. Trường hợp đặc biệt, sử dụng ống thoát khí Nếu nhà chế tạo công bố rằng thiết kế đòi hỏi lối vào cáp và/hoặc ống thoát khí khác cần sử dụng để tho á t khí phát ra khi có h ồ quang bên trong thì nhà chế tạo phải nêu kích thước nhỏ nhất của mặt cắt ngang, vị tr í và đặc trưng đầu ra (dải hoặc lưới, với các tính chất của chúng). Thử nghiệm phải được tiến hành với các mô ph ỏ ng của các ống này. Đầu ra cuối cùng của ống thoát khí phải cách tủ điện đóng cắt và điều khiển đang thử nghiệm ít nhất là 2 m. CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không đề cập đến ảnh hưởng có thể có của khí nóng b ê n ngoài phòng chứa tủ điện đóng c ắ t và điều khiển. b) Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại dùng ngoài trời Không yêu cầu trần và vách nếu có khả năng tiếp cận từ tất c ả các mặt (F, L, R). Phải hướng dẫn mô phỏng lối vào cáp, nếu cần, như trên đ â y. Đối v ớ i hồ quang bên trong, tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại đã qua được thử nghiệm đối với ứng dụng trong nhà thì được coi là có hiệu lực đối với ứng dụng ngoài trời với các yêu cầu về khả năng tiếp cận giống nhau. Trong trường hợp tủ điện đóng cắt và điều khiển dùng ngoài trời được thiết kế để đặt dưới mái che (ví dụ để bảo vệ chống mưa) đ ặ t cao hơn tủ điện đóng cắt và điều khiển chưa đến 1 , 5 m thì cần xem xét trần tương ứng. A.3.3 Chỉ thị (để đánh giá ảnh hưởng về nhiệt của kh í ) A.3.3.1 Quy định chung Chỉ thị là một mảnh v ả i coton đen được bố trí sao cho các mép cắt không hướng th ẳ ng vào mẫu thử nghiệm. Phải sử dụng vải creton đen (vài coton có khối lượng riêng xấp xỉ 150 g/m 2 ) hoặc vải batit có lót coton (khối lượng riêng xấp xỉ 40 g/m 2 ) làm ch ỉ thị, tùy thuộc vào khả năng tiếp cận. Phải cẩn thận để thấy rằng các chỉ thị đặt th ẳ ng đứng không thể mồi lửa lẫn nhau. Điều này đạt được bằng cách lắp chúng vào khung bằng các tấm thép có chiều sâu 2 x 30 mm ( mm) (xem Hình A.1). Với chỉ đặt nằm ngang, phải cẩn thận để các hạt nóng đỏ không bị đọng lại. Điều này đạt được nếu ch ỉ thị được l ắ p không có khung (xem Hình A.2). Kích thước của ch ỉ thị phải là 150 x 150 mm ( mm). A.3.3.2 B ố trí chỉ thị Ch ỉ thị phải được đặt ở từng mặt tiếp cận được, trên rãnh lắp đặt, ở các khoảng cách tùy thuộc vào loại kh ả năng tiếp cận. Chiều dài của r ã nh lắp đ ặ t phải lớn hơn mẫu thử nghiệm để tính đến khả năng các khí nóng thoát ra ở góc đến 45° so với bề mặt cần thử nghiệm. Điều này có nghĩa là khung lắp đặt trên mỗi mặt - nếu có thể - phải dài hơn khối cần thử nghiệm 100 mm đối với loại khả năng tiếp cận B hoặc 300 mm đối với loại khả năng tiếp cận A, với điều kiện vị tr í của vách trong bố trí mô phỏng phòng thử nghiệm không hạn chế sự mở rộng này. CHÚ THÍCH: Trong tất cả các trường hợp, khoảng cách từ chỉ thị lắp th ẳ ng đứng đến t ủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển được đo từ b ề m ặ t của v ỏ bọc , bất kể các thành ph ầ n nh ô ra (v í dụ tay c ầ m , khung của thiết bị. v.v...). Nếu b ề m ặ t của tủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển không đều, ch ỉ thị c ầ n được đ ặ t để mô phỏng sát nh ấ t có thể vị tr í mà con người thường có thể đứng phía trước thiết bị , ở khoảng cách nêu tr ê n, theo loại khả n ă ng tiếp cận. a) Loại kh ả năng tiếp cận A (người được ủy quyền) Phải sử dụng v ả i creton đen (vải coton có khối lượng riêng xấp xỉ 150 g/m 2 ) làm chỉ thị. Ch ỉ thị phải được lắp th ẳ ng đứng ở tất cả các mặt tiếp cận được của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại có chiều cao đến 2 m, các ch ỉ thị này phải được phân bố đều và bố tr í dạng bàn cờ, che 40-50 % diện tích (xem Hình A.3 và A.4). Khoảng cách từ chỉ thị đến tủ điện đóng cắt và điều khiển phải là 300 mm ± 15 mm. Ch ỉ thị cũng phải được bố tr í nằm ngang ở độ cao 2 m tính từ sàn như m ô tả trong Hình A.3 và A.4 và che toàn bộ diện tích từ 300 mm đến 800 mm t í nh từ tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển có vỏ bọc bằng kim loại. Khi trần được đặt ở độ cao 2 m ph í a trên sàn (xem điểm a) của A.3.2) thì không cần chỉ thị nằm ngang. Các ch ỉ thị phải được phân bố đều, được bố t rí dạng bàn cờ , che 40-50 % diện tích (xem Hình A.3 và A.4). b) Loại khả năng tiếp cận B (công chúng) Phải sử dụng vải batit có lót coton màu đen (xấp xỉ 40 g/m 2 ) làm ch ỉ thị. Ch ỉ thị phải được lắp th ẳ ng đứng ở tất c ả các mặt tiếp cận được của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc b ằ ng kim loại có chi ề u cao đến 2 m t í nh từ sàn. Nếu chiều cao thực tế của mẫu thử nghiệm nhỏ hơn 1 , 9 m thì các chỉ thị th ẳ ng đứng phải được lắp ở độ cao cao hơn mẫu thử nghiệm đến 100 mm. Các ch ỉ thị phải được phân bố đều và bố tr í dạng bàn cờ, che 40-50 % điện tích (xem Hình A.3 và A.5). Khoảng cách từ ch ỉ thị đến tủ điện đóng cắt và điều khiển phải là 100 mm ± 5 mm. Chỉ thị cũng phải được bố trí nằm ngang ở độ cao phía trên sàn như mô t ả trong Hình A.5 và che toàn bộ diện tích từ 100 mm đến 800 mm tính từ tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại. Nếu mẫu thử thấp hơn 2 m thì chỉ thị phải được đ ặ t trực tiếp lên các nắp trên cùng như các mặt tiếp cận được, ở khoảng cách 100 mm ± 5 mm (xem Hình A.6). Các ch ỉ thị phải được phân bố đều, được bố tr í dạng bàn cờ, che 40-50 % diện tích (xem Hình A.5 và A.6). c) Khả năng tiếp cận đặc biệt Phải sử dụng vải batit có lót coton màu đen (xấp xỉ 40 g/m 2 ) làm ch ỉ thị. Trong trường hợp làm việc bình thường y ê u c ầ u ng ườ i vận hành đứng hoặc đi b ê n trên thiết bị thì ch ỉ chị nằm ngang phải được đ ặ t trên bề mặt tiếp cận được cao nhất, như mô t ả trong Hình A.6, bất kể chiều cao của tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển. d) Loại khả năng tiếp cận C - Thiết bị lắp trên cột Phải sử dụng v ả i batit có lót coton màu đen (xấp xỉ 40 g/m 2 ) làm ch ỉ thị. Ch ỉ thị phải được đ ặ t nằm ngang, ở độ cao 2 m che toàn bộ vùng khung vuông diện tích 3 x 3 m 2 ở khoảng giữa cột. Chúng phải được ph â n bố đều, bố trí dạng bàn cờ, che 40 % đến 50 % diện tích (xem Hình A.7). A.4 Dòng điện và điện áp đặt A.4.1 Quy định chung Các thử nghiệm trên tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được thực hiện ba pha (đối với hệ thống điện ba pha). Dòng điện ngắn mạch đặt vào trong qu á trình thử nghiệm tương ứng với khả năng chịu dòng điện ng ắ n hạn danh định. Nếu nhà chế tạo quy định , dòng điện này có thể nhỏ hơn. Thử nghiệm được thực hiện ở điện áp, dòng điện và khoảng thời gian cho trước thường có hiệu lực đối với tất cả các gi á trị dòng điện, điện áp và khoảng thời gian ng ắ n hơn. CHÚ THÍCH: Mức dòng điện thấp hơn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị xả áp suất và ảnh hưởng đến cháy trong khi thực hiện thử nghiệm. Đối với c á c mức dòng điện ngắn mạch nhỏ hơn giá trị thử nghiệm th ì c ầ n cẩn thận khi thể hiện kết quả . A.4.2 Điện áp Điện áp đ ặ t của mạch điện thử nghiệm bằng điện áp danh định của t ủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại. Nếu khả năng của phòng thử nghiệm không cho phép điều này thì có thể chọn điện áp thấp hơn miễn là đáp ứng các điều kiện dưới đây trong quá trình thử nghiệm: a) giá trị dòng điện hiệu dụng thực được t í nh bằng thiết bị ghi kỹ thuật số đáp ứng các yêu c ầ u về dòng điện của A.4.3; b) hồ quang không bị dập tắt hoàn toàn trong pha bất kỳ mà ở đó nó được bắt đầu. A.4.3 Dòng điện A.4.3.1 Thành ph ầ n xoay chiều Dòng điện ngắn mạch mà với dòng điện đó tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được quy định liên quan đến việc tạo h ồ quang phải nằm trong phạm vi dung sai %. Nếu điện áp đặt bằng điện áp danh định thì dung sai này áp dụng cho dòng điện kỳ vọng. Dòng điện cần được giữ không đổi. Nếu khả năng của phòng thử nghiệm không cho phép điều này th ì thử nghiệm phải được mở rộng cho đến khi tích phân của thành phần xoay chiều của dòng điện bằng giá trị quy định trong phạm vi dung sai ( %). Trong t rường hợp này, dòng điện phải bằng giá trị quy định tối thiểu trong ba nửa chu kỳ đầu và không được nhỏ hơn 50 % giá trị quy định vào cuối thử nghiệm. A.4.3.2 Dòng điện đỉnh Phải chọn thời điểm đóng sao cho giá trị kỳ vọng của dòng điện đ ỉ nh, với dung sai ( %) , chạy trong các pha ngoài bằng 2,5 lần (đối với t ầ n số đến 50 Hz) hoặc 2 , 6 lần (đối với 60 Hz) giá trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều xác định trong A.4.3.1, và sao cho vòng lặp ch í nh cũng xuất hiện trong pha ngoài khác. Nếu điện áp thấp hơn điện áp danh định, giá trị đỉnh của dòng điện ngắn mạch đối với tủ điện đóng cắt và điều khiển có v ỏ bọc bằng kim loại cần thử nghiệm kh ô ng được thấp hơn 90 % giá trị đ ỉ nh danh định. CH Ú THÍCH: Đối với các hằng số thời gian m ộ t chiều cao hơn khác của mạng nuôi, c ầ n sử dụng giá trị đ ồ ng nhất là 2 , 7 lần gi á trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều làm giá trị danh định đối với c ả tr ườ ng hợp 50 Hz và 60 Hz. Trong trường hợp h ồ quang xuất hiện ở hai pha thì thời điểm đóng phải được chọn để cung cấp thành phần một chiều lớn nhất có thể có. A.4.4 T ầ n s ố Ở t ầ n số danh định 50 Hz hoặc 60 Hz, tần số khi bắt đầu thử nghi ệ m phải nằm trong khoảng từ 48 Hz đến 62 Hz. Ở các tần số khác, tần số này không được lệch khỏi giá trị danh định quá ± 10 %. Trong trường hợp hoạt động của thiết bị bảo vệ tác động nhanh phụ thuộc vào tần số, thử nghiệm phải được thực hiện với tần số danh định của các thiết bị này ±10 %. A.4.5 Thời gian thử nghiệm Thời gian thử nghiệm phải được nhà chế tạo quy định . Các giá trị khuyến cáo tiêu chuẩn là 1 s, 0,5 s và 0,1 s. CHÚ THÍCH: Nh ì n chung không thể tính thời gian h ồ quang cho phép đối với dòng điện khác với giá trị được sử dụng trong thử nghiệm. Á p suất lớn nhất trong thử nghiệm sẽ không giảm đi với thời gian h ồ quang ng ắ n hơn và không có quy định chung mà t heo đó có thể tăng thời gian h ồ quang cho phép với dòng điện thử nghiệm thấp hơn. A. 5 Quy trình thử nghiệm A.5.1 Mạch ngu ồ n Nếu có thể, mạch ngu ồ n phải là mạch ba pha, ngoại trừ đối với các thử nghiệm trên tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có các pha độc lập, nếu ít có khả năng xuất hiện ảnh hưởng lẫn nhau giữa các pha độc lập này. Điểm trung tính của mạch nguồn có thể được cách ly hoặc nối đất thông qua trở kháng, theo cách sao cho dòng điện lớn nhất với đất nhỏ hơn 100 A. Trong trường hợp này, việc bố trí bao trùm tất c ả các tr ườ ng hợp của trung tính. CHÚ THÍCH 1: Các sự c ố h ồ quang bên trong có trung t í nh nối đất trực tiếp là rất hiếm gặp. K hi thử nghiệm được thực hiện trên một phần của tủ điện đóng cắt và điều khiển có các pha độc lập thì mạch nguồn phải l à mạch một pha, một trong các đầu nối được nối đất. Dòng điện thử nghiệm phải bằng giá tr ị ba pha nêu trong A.4.3.1. P hải cẩn thận để các mối nối không làm thay đổi các điều kiện thử nghiệm. Hướng cấp điện ph ả i như sau: - đối v ớ i ngăn chứa cáp: nguồn từ thanh cái qua thiết bị đóng cắt chính ; - đ ố i với ngăn chứa thanh cái: mối nối nguồn không được nhô ra khỏi lỗ hở bất kỳ trong ngăn chứa c ầ n thử nghiệm. Ngu ồ n phải được thực hiện th ô ng qua một chớp lật , nếu chớp lật được lắp đ ể tạo ra các ngăn chứa thanh cái riêng rẽ giữa các khối chức n ă ng, hoặc thông qua thiết b ị đóng cắt chính đặt tại khối cuối cùng của tủ điện đóng cắt và đ iều khiển, nếu ngăn chứa thanh cái dùng chung cho toàn bộ tủ điện đóng cắt và điều khiển; CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp ng ă n chứa thanh cái có thiết k ế không đối xứng, c ầ n xem xét việc khởi động h ồ quang bên trong nặng n ề nhất liên quan đ ế n năng lượng h ồ quang và ch á y. - đối với ngăn chứa thiết bị đóng cắt chính: nguồn từ thanh cái, với thiết bị ở vị trí đóng; - đối v ớ i ngăn chứa có một số thành phần mạch chính bên trong: nguồn thông qua một bộ thanh cái đầu vào có sẵn, với tất c ả các thiết bị đóng cắt ở vị trí đóng, tuy nhiên thiết bị đóng cắt nối đất, nếu có, phải ở vị trí mở. A.5.2 Kh ở i động hồ quang Hồ quang phải được khởi động giữa tất cả các pha bằng dây kim loại đường kính khoảng 0,5 mm ho ặ c, trong tr ườ ng hợp các dây dẫn pha độc lập, giữa một pha và đất. Điểm khởi động phải được định vị ở điểm tiếp cận được xa nhất tính từ nguồn, trong ngăn chứa c ầ n thử nghiệm. Trong các khối chức năng nơi các phần mang điện được che chắn bởi vật liệu cách điện rắn, hồ quang phải được khởi động giữa hai pha kế tiếp nhau với giá trị dòng điện l à 87 % dòng điện danh định hoặc, trong trường hợp dây dẫn pha độc lập, giữa một pha và đất tại các vị trí sau: a) lỗ h ở hoặc b ề mặt tiếp giáp giữa cách điện của các bộ phận nằm trong cách điện; b) bằng cách khoan lỗ tại các mối nối được cách điện ở hiện trường khi không sử dụng các bộ phận cách điện đúc sẵn. Ngoại trừ đối với trường hợp b), không được khoan lỗ tr ê n cách điện rắn. Mạch nguồn phải là mạch ba pha để cho phép sự cố tr ở thành sự cố ba pha (nếu có thể). A. 5.2.1 Ngăn chứa cáp có mối n ố i cách đ iện cắm vào hoặc lắp ở hiện trường Đối với các ngăn chứa cáp trong đó mối nối luôn được thực hiện bằng bộ nối c ắ m vào, có hoặc không có màn chắn, hoặc cách điện rắn lắp trên hiện trường, hai pha cần thử nghiệm phải được lắp phích cắm không có cách điện. Pha thứ ba phải được cung cấp với bộ nối lắp s ẵ n nếu có thể được sử d ụ ng trong vận hành, có thể được cấp đ iện. CHÚ THÍCH: Kinh nghiệm cho thấy rằng sự cố nhìn chung không có xu hướng xu ấ t hiện sự cố ba pha; do đó, lựa chọn việc lắp đ ặ t đối với pha thứ ba là không quan trọng. Trong tất cả các trường hợp sự cố pha-pha này , dòng điện thử nghiệm phải là dòng điện sự c ố pha-pha của mạch nguồn ba pha xác định theo A.4.3. Điều này có nghĩa là giá trị dòng điện thực, trừ khi sự cố có xu hướng là sự cố ba pha, giảm còn xấp xỉ 0,87 % dòng điện chịu hồ quang quy định . Trong mạng nối đất cố định (trung tính kh ô ng th ả nổi), hoặc trong mạng có b ả o vệ sự cố với đất, dòng điện ngắn mạch một pha-đất, mà thường thấp h ơ n dòng điện sự cố hai pha có thể có, sẽ b ị c ắ t nhanh. Đối với tủ điện đóng cắt và điều khiển, chỉ khi được thiết kế cho mục đích hạn chế này, tủ điện được chấp nhận thử nghiệm một cách tương ứng thay vì thử nghi ệ m hai pha mô tả trên đây. Sau đó, h ồ quang sẽ xuất hiện từ một pha đến đất, với điều kiện là các pha khác được mang điện để h ồ quang trở thành ba pha. Giống với dòng điện chịu hồ quang bên trong quy định , áp dụng giá trị một pha đã thử nghiệm. A. 6 Tiêu chí chấp nhận Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được xếp vào loại IAC (theo loại khả năng chấp nhận liên quan) nếu đáp ứng tiêu chí sau. Tiêu chí số 1 Không làm các cửa và nắp đã được l ắ p chắc ch ắ n bị mở ra. Chấp nhận biến dạng với điều kiện không có phần nào đi xa hơn vị trí của chỉ thị hoặc vách (chọn cái gần nhất) về mọi phía. Tủ điện đóng cắt và đi ề u khiển không cần phù hợp với mã IP sau khi thử nghiệm. Để mở rộng tiêu chí chấp nhận cho hệ thống lắp đặt gần các vách hơn như khi thử nghi ệ m (xem điểm a) của A.3.2), phải đáp ứng hai điều kiện bổ sung sau: - biến dạng vĩnh viễn nhỏ hơn khoảng cách dự kiến đến vách; - khí thoát ra không được thổi trực tiếp vào vách. Tiêu chí số 2 - Vỏ bọc không được vỡ ra t ừng mảnh trong thời gian quy định cho thử nghiệm. - Chấp nhận sự nhô ra của các phần nhỏ có khối lượng từng mảnh đến 60 g. Tiêu ch í số 3 Hồ quang không được tạo ra các lỗ thủng trong các mặt tiếp cận được trong phạm vi chiều cao đến 2 m. Tiêu chí số 4 Chỉ thị không được bắt cháy do ảnh hưởng của khí nóng. Trong thử nghiệm, nếu chỉ thị bắt đầu bắt cháy thì tiêu chí đánh giá có thể được coi là đã đáp ứng, nếu thiết lập bằng chứng là sự mồi cháy gây ra do các hạt nóng đỏ mà không phải d o khí nóng. Phòng thí nghiệm có thể sử dụng các bức ảnh từ các máy ảnh, máy quay tốc độ cao hoặc các phương tiện thích hợp khác để làm bằng chứng. Chỉ thị b ị b ắ t cháy là do cháy sơn hoặc cháy nhãn thì không tính đến. Tiêu chí số 5 Vỏ bọc vẫn nối với điểm nối đất của chúng. Việc xem xét bằng mắt nhìn chung là đủ để đánh giá sự phù hợp. Trong trường hợp có nghi ngờ, phải kiểm tra sự liền mạch của mối nối đất (xem 6.6, điểm b)). A. 7 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau: - Th ô ng số đặc trưng và b ả n mô t ả khối thử nghiệm với hình vẽ thể hiện các k í ch thước chính, các chi tiết liên quan đến độ bền cơ, bố trí các nắp x ả áp suất và phương pháp cố định t ủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại với sàn và/ho ặ c với các vách. Đối với các tủ điện đóng c ắ t và điề u khiển lắp trên cột, phải nêu đặc tính của cột và các phương pháp lắp đ ặt lên cột. - Bố trí các mối nối thử nghiệm. - Điểm và phương pháp khởi động sự cố b ê n trong. - B ả n vẽ của bố tr í thử nghiệm (mô phỏng phòng, mẫu thử nghiệm và khung lắp đ ặ t chỉ thị) liên quan đến loại khả năng tiếp cận (A, B hoặc C), mặt (F, L hoặc R) và điều kiện lắp đặt. - Điện áp đ ặ t và tần số. - Đối với dòng điện kỳ vọng hoặc dòng điện thử nghiệm: a) giá trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều trong ba nửa chu kỳ đầu tiên; b) giá trị đỉnh cao nhất ; c) giá trị trung bình của thành ph ầ n xoay chiều trong khoảng thời gian thử nghiệm thực tế; d) thời gian thử nghiệm. - (các) đ ồ thị dao động thể hiện dòng điện và điện áp. - Đánh giá kết quả thử nghiệm, kể c ả báo cáo về các quan sát theo Điều A.6. - Ảnh của đối tượng cần thử nghiệm, trước và sau thử nghiệm. - Các ghi chú liên quan khác. A. 8 Ký hiệu loại IAC Khi loại IAC được chứng tỏ bởi các thử nghiệm, theo 6.106 , tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại phải được ký hiệu như sau. - Phần chung: phân loại IAC (viết tắt của cụm từ phân loại hồ quang bên trong - Internal Arc Classi f ied) - Khả năng tiếp cận: A, B hoặc C (theo Điều A.2) - Giá trị thử nghiệm: dòng điện thử nghiệm tính bằng kiloampe (kA) còn thời gian tính bằng giây (s). Ký hiệu này phải được đưa vào tấm nhãn (xem 5.10). Ví dụ 1: Tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thử nghiệm với dòng điện sự cố (hiệu dụng) l à 12,5 kA, trong 0,5 s, được thiết kế để lắp ở hiện tr ườ ng để công chúng có thể tiếp cận và được thử nghiệm với chỉ thị được đặt ở m ặ t tr ướ c, bên cạnh và mặt sau, thì được ký hiệu như sau: Phân loạiIAC BFLR Hồ quang bên trong 12,5 kA 0,5 s Ví dụ 2: T ủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thử nghiệm v ớ i dòng điện sự cố (hiệu dụng) là 16 kA trong 1 s được thiết kế để lắp đặt trong các điều kiện sau: M ặ t trước: công chúng có thể tiếp cận Mặt sau: chỉ người vận hành có thể tiếp cận Mặt bên: không tiếp cận được được ký hiệu như sau: phân loại IAC BF-AR hồ quang bên trong 16 kA 1 s K í ch thước tính bằng milimét H ì nh A.1 - Khung lắp đặt dùng cho chỉ thị thẳng đ ứ ng H ì nh A.2 - Chỉ thị nằm ngang Khả năng tiếp cận - Loại A Khả năng tiếp cận - Loại B h > 2 m h < 2=""> h ≤ 2 m h < 2=""> Chú giải h chiều cao thiết bị i vị trí của chỉ thị H ì nh A.3 - Vị trí của chỉ thị Kích thước t í nh bằng milimét H ì nh A.4 - Mô phỏng phòng và định vị chỉ thị đối với khả năng tiếp cận A, khối chức năng ở độ cao hoặc l ớ n hơn độ cao 1,5 m Kích thước tính bằng milimét H ì nh A. 5 - Mô phỏng phòng và định vị chỉ thị đối với khả năng tiếp cận B, khối chức năng ở độ cao trên 2 m Kích thước tính bằng milimét H ì nh A.6 - Mô phỏng phòng và định vị chỉ thị đối với khả năng tiếp cận B, khối chức năng ở độ cao d ưới 2 m Kích thước tính bằng milimét Hình A.7 - Bố tr í thử nghiệm đối với tủ điện đóng cắt và điều khiển lắp trên cột được đấu nối trên cao Phụ lục B ( quy định ) Phép đo phóng điện cục bộ B. 1 Quy định chung Phép đo phóng điện cục bộ là phương pháp thích hợp để phát hiện các sai lỗi nhất định trong thiết bị cần thử nghiệm và bổ sung cho các thử nghiệm điện môi. Kinh nghiệm cho thấy rằng phóng điện cục bộ có thể, trong một số bố tr í đặc biệt, dẫn đến suy giảm độ bền điện môi của cách điện một cách liên tục , đặc biệt của cách điện rắn và các ngăn chứa lưu chất. Mặt khác, chưa thể thiết lập mối quan hệ tin cậy giữa các kết quả của phép đo phóng điện cục bộ và tuổi thọ dự kiến của thiết b ị do sự phức tạp của hệ thống cách điện sử dụng trong tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại. B. 2 Ứ ng dụng Phép đo phóng điện cục bộ có thể thích hợp cho tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại nếu sử dụng vật liệu cách điện hữu c ơ và khuyến cáo sử dụng cho ngăn chứa lưu chất. Vì sự đa dạng của thiết kế, không th ể đưa ra quy định kỹ thuật chung cho đối tượng thử nghiệm. Nhìn chung, đối tượng thử nghiệm cần gồm các cụm lắp ráp có ứng suất điện môi đồng nhất v ớ i ứng suất xuất hiện trong cụm lắp ráp hoàn chỉnh của thiết bị. CHÚ THÍCH 1: Ưu tiên sử dụng đối tượng thử nghiệm gồm cụm l ắ p ráp hoàn c h ỉ nh. Trong trường hợp tủ điện đóng c ắ t và đi ề u khiển có thiết kế tích h ợ p , đ ặ c biệt khi các bộ phận mang điện và các m ố i nối khác nhau đ ượ c đ ặ t trong cách điện r ắ n th ì các thử nghiệm nhất thiết phải được tiến hành tr ê n cụm l ắ p ráp hoàn chỉnh. CH Ú THÍCH 2: Trong tr ườ ng h ợ p thi ế t kế bao g ồ m tổ hợp các linh kiện quy ước (ví dụ máy biến áp đo lường, ống l ồ ng) mà có thể được thử nghiệm riêng rẽ theo các tiêu chuẩn liên quan của chúng th ì mục đích của thử nghiệm phóng điện cục bộ này là nhằm kiểm tra bố trí của các linh kiện trong cụm l ắ p ráp. Với lý do kỹ thuật và kinh tế, các thử nghiệm phóng điện cục bộ nên thực hiện trên các cụm lắp ráp giống như được sử dụng cho các thử nghiệm điện môi bắt buộc. CH Ú THÍCH 3: Thử nghiệm này có thể đ ược thực hiện trên các cụm l ắ p ráp. Phải cẩn thận để các phóng điện cục bộ b ê n ngoài không ảnh hưởng đến phép đo. Các tiêu ch í cần xem xét để quyết định sự cần thiết đối với thử nghiệm phóng điện cục bộ là, ví dụ: a) kinh nghi ệ m thực tế trong vận hành bao gồm các kết quả của thử nghi ệ m này trong thời gian sản xuất; b) giá trị cường độ trường điện ở vùng có ứng suất cao nhất của cách điện rắn; c) loại vật liệu cách điện sử dụng trong thiết bị như một phần của cách điện chính. B. 3 Mạch thử nghiệm và thiết bị đo N ế u thực hiện các thử nghiệm phóng điện thì phải theo IEC 60270. Thiết bị ba pha được thử nghiệm trong mạch thử nghiệm một pha hoặc trong mạch thử nghi ệ m ba pha (xem Bảng B.1). a) Mạch thử nghi ệ m một pha Quy trình A Được sử dụng làm phương pháp chung đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống có hoặc không có trung tính nối đất li ê n tục. Để đo đại lượng phóng điện cục bộ, từng pha phải lần lượt được nối đến nguồn điện á p thử nghiệm, hai pha còn lại và tất cả các phần nối đất trong vận hành đều được nối đất. Quy trình B Chỉ được sử dụng đối với thiết bị được thiết kế riêng để sử dụng trong các hệ thống có trung tính nối đất liên tục. Để đo các đại lượng phóng điện cục bộ, phải sử dụng hai bố trí thử nghi ệ m. Đầu tiên, phải thực hiện phép đo ở điện áp th ử nghi ệ m bằng 1,1 U r (U r là điện áp d anh định). Từng pha phải lần lượt được n ố i với nguồn điện áp thử nghiệm, hai pha còn lại được nối đất . C ần cách điện hoặc tháo các bộ phận kim loại thường được nối đất trong vận hành ra. Phải thực hiện phép đo bổ sung ở điện áp thử nghiệm giảm thấp 1,1 U r / trong đó các bộ phận được nối đất trong v ậ n hành thì được nối đất và ba pha nối với nguồn điện áp thử nghiệm nối với nhau. b) Mạch thử nghiệm ba pha Khi có sẵn trang bị thử nghiệm thích hợp, có thể thực hiện các thử nghiệm phóng điện cục bộ trong bố trí ba pha. Trong trường hợp này, nên sử dụng ba tụ điện ghép nối được nối như thể hiện tr ê n H ì nh B.1. Có thể sử dụng một bộ phát hiện phóng điện nối lần lượt với ba trở kháng đo. Để hiệu chuẩn bộ phát hiện tr ê n một vị trí đo của bố trí ba pha, các xung dòng điện thời gian ngắn có điện tích đã biết được đưa vào giữa lần lượt từng pha và đất và hai pha còn lại nối với nhau, sử dụng hiệu chuẩn nào cho độ lệch ít nhất để xác định đại lượng phóng điện. Trong tr ườ ng hợp thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống không có nối đất liên tục, phải thực hiện thử nghi ệ m bổ sung (ch ỉ với thử nghiệm điện hình). Đối với thử nghiệm này, từng pha của đ ố i tượng thử nghi ệ m và pha tương ứng của nguồn điện áp phải được nối đất lần lượt (xem Hình B.2). B. 4 Quy trình thử nghiệm Điện áp tần số công nghiệp đặt vào được tăng lên đến giá trị ứng suất đặt trước tối thiểu là 1,3 U r hoặc 1,3 U r / theo mạch điện thử nghiệm (xem Bảng B.1) và giữa ở giá trị này trong ít nhất 10 s 1) . Bỏ qua phóng điện cục bộ xuất hiện trong giai đoạn này. Sau đó điện áp được giảm nhưng không gián đoạn đến 1,1 U r hoặc 1,1 U r / theo mạch điện thử nghiệm và đo đại lượng phóng điện cục bộ ở điện áp thử nghiệm này (xem Bảng B.1). Ngay khi có thể liên quan đến mức tạp nền thực tế, cần ghi lại điện áp bắt đầu phóng điện và điện áp kết thúc phóng điện. Nhìn chung, các thử nghiệm trên cụm lắp ráp phải được thực hiện với thiết bị đóng cắt ở vị trí đóng. Trong trường hợp dao cách ly khi có thể nhận biết được các hư hại của cách điện giữa các tiếp điểm mở do phóng điện cục bộ th ì cần thực hiện các phép đo phóng điện cục bộ bổ sung với dao cách ly ở vị trí cắt. Trên thiết bị chứa lưu chất, thử nghiệm phải được thực hiện ở mức làm việc tối thiểu hoặc mức chứa danh định, chọn giá trị nào khắc nghiệt hơn. Đối với thử nghiệm thường xuyên, phải áp dụng mức chứa danh định. B. 5 Đại lượng phóng điện cục bộ lớn nhất cho phép Đại lượng phóng điện cục bộ khuyến cáo là điện tích biểu kiến mà thường được thể hiện bằng picoculông (pC). Đại lượng phóng điện cục bộ lớn nhất cho phép ở điện áp 1,1 Ur và/hoặc 1,1 Ur phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng. Đối với cách điện rắn, các giới hạn chấp nh ậ n được là 10 pC ở điện áp pha-pha là 1,1 U r (ở điện áp pha-đất là 1,1 U r / ) và đối với hệ thống không có trung t í nh nối đất liên tục cũng là 100 pC ở điện áp pha-đất 1,1 U r . CHÚ THÍCH: Các giá trị giới hạn của đại lượng phóng điện cục bộ không được quy định cho đến khi có thêm các thông tin được chứng minh. Các linh kiện của tủ điện đóng c ắ t và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại c ó thể sử dụng một hoặc nhi ề u c ô ng nghệ khác nhau (v í dụ cách điện rắn , lỏng ho ặ c khí) mà mỗi công nghệ có nh ữ ng yêu c ầ u khác nhau. Do đó việc quy định các mức lớn nhất chấp nhận được áp dụng chung cho các cụm lắp ráp hoàn chỉnh hoặc một phần là khó và gây nhi ề u tranh cãi. Hiện nay, các giá trị này thuộc t rách nhiệm của nhà chế tạo hoặc trong trường hợp các thử nghi ệ m chấp nhận được, th ì phải có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng. B ả ng B.1 - Mạch thử nghiệm và quy tr ì nh thử nghiệm Thử nghiệm một pha Thử nghiệm ba pha Quy trình A Quy trình B Nguồn điện áp nối với L ầ n lượt từng pha Lần lượt từng pha Ba pha đồng thời Ba pha (Hình B.1 và B.2) Các ph ầ n tử nối đất C ả các pha khác và tất cả các ph ầ n nối đ ấ t trong vận hành C ả hai pha còn lại Tất cả các phần nối đất trong vận hành Tất cả các phần nối đất trong vận hành Điện áp ứng suất tr ướ c tối thiểu 1 , 3 U r 1 , 3 U r 1,3 U r / 1 , 3 U r a Điện áp thử nghiệm 1 , 1 U r 1 , 1 U r 1 , 1 U r / 1 , 1 U r a Sơ đ ồ c ơ bản a Điện áp giữa các pha b Thử nghiệm bổ sung trong trường hợp hệ thống không có trung t í nh nối đất liên tục (chỉ đối với thử nghiệm điển hình). Chú giải N mối nối trung tính E mối nối đất L 1 , L 2 , L 3 đầu nối dùng cho đấu nối nguồn điện áp ba pha Z 1 , Z 2 , Z 3 trở kháng của mạch thử nghiệm C k tụ điện ghép nối Z m trở kháng đo D bộ phát hiện phóng điện cục bộ H ì nh B.1 - Mạch đ iện thử nghiệm phóng điện cục bộ (bố trí ba pha) Chú giải E mối nối đất L 1 , L 2 , L 3 đầu nối dùng cho đấu nối nguồn điện áp ba pha Z 1 , Z 2 , Z 3 trở kháng của mạch thử nghiệm C k tụ điện ghép nối Z m trở kháng đo D bộ phát hiện phóng điện cục bộ Hình B.2 - Mạch điện thử nghiệm phóng điện cục bộ (h ệ thống không có trung tính nối đất) THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO IEC 60137 : 1995, Insulating bushings for alternating voltages above 1 000 V (Thanh cái cách điện dùng cho điện áp xoay chiều trên 1 000 V) IEC 60517 : 1990, Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV and above 2) (Thiết bị đóng cắt có vỏ bọc bằng kim loại cách điện bằng khí dùng cho các điện áp bằng 72 , 5 kV và lớn hơn) IEC 60724 : 2000, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 k V (U m = 1,2 kV) and 3 kV (U m = 3,6 kV) (Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện với điện áp danh định bằng 1 kV (U m = 1,2 kV) và 3 kV (U m = 3,6 kV)) EN 50187 : 1996, Gas-filled compartment for a.c. swithchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV (Ngăn chứa khí dùng cho tủ điện đóng cắt và điều khiển có điện áp danh định lớn hơn 1 kV và đến và bằng 52 kV) IEEE C 37.20.7 : 2001, IEEE Guide for testing medium-voltage metal-enclosed switchgear for internal arcing f aults (Hướng dẫn của IEEE để thử nghiệm thiết bị đóng cắt có vỏ bọc bằng kim loại trung áp đối với sự cố phóng h ồ quang bên trong) MỤC LỤC Lời nói đầu L ờ i giới thiệu 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2. Tài liệu viện dẫn 2. Điều kiện làm việc bình thường và đặc biệt 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Thông số đặc trưng 5. Thiết kế và kết cấu 6. Thử nghiệm điển hình 7. Thử nghiệm thường xuyên 8. H ướ ng dẫn để chọn cầu dao kèm cầu ch ả y 9. Thông tin cần nêu trong bản yêu cầu, bản đấu thầu và đơn đặt hàng 10. Quy tắc đối với vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, vận hành và bảo trì 11. An toàn Phụ lục A ( quy định ) - Sự cố bên trong - Phương pháp thử nghiệm tủ điện đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại trong các điều kiện có hồ quang do sự cố bên trong Phụ lục B ( quy định ) - Phép đo phóng điện cục bộ Thư mục tài liệu tham khảo * IEC 60694 đ ã bị h ủy và đ ượ c thay thế bởi IEC 62271-1: 2007. 1) Một cách khác, thử nghiệm phóng điện cục bộ có thể được thực hiện trong khi giảm điện áp sau các thử nghiệm điện áp t ầ n s ố c ô ng nghiệp. 2) Tiêu chuẩn này được thay thế bởi IEC 62271-203 : 2003.