TCVN11324-2:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11324-2:2016 (IEC 60906-2:2011) về Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2: Phích cắm và ổ cắm 15 A 125 V xoay chiều và 20 A 125 V xoay chiều TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11324-2:2016 IEC 60906-2:2011 HỆ THỐNG PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ - PHẦN 2: PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM 15 A 125 V XOAY CHIỀU VÀ 20 A 125 A XOAY CHIỀU I E C system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2 : Plugs and socke t -o u t l e t s 15 A 125 V a. c and 20 A 125 V a. c. Lời nó i đầu TCVN 11324 - 2:2016 hoàn toàn tương đương với I E C 60906-2:2009; TCVN 11324-2:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC/E1 M á y điện v à kh í cụ điện bi ê n soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề ngh ị , Bộ Khoa học và C ô ng nghệ c ô ng b ố . Bộ TCVN 11324 (IEC 60906), Hệ thố ng phích cắm và ổ cắm dùng trong g i a đ ì nh v à các m ụ c đí ch t ươ ng t ự gồm 3 phần: 1) TCVN 11324 - 1:2016 (IEC 60906 - 1:2009), Hệ th ố ng phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Phích cắm và ổ cắm 16 A 250 V xoay chiều; 2) TCVN 11324-2 : 2016 (IEC 60906 - 2:2011), Hệ thống phích c ắ m và ổ c ắ m dùng trong g ia đình và c á c mục đích t ươ ng tự - Ph ầ n 2: Phích cắm và ổ cắm 15 A 125 V xo a y ch iều về 20 A 125 V xoay chiều; 3) TCVN 11324 - 3:2016 (IEC 60906-3:1994), Hệ thống phích cắ m và ổ cắm dùng trong g i a đ ì nh v à các mục đích tương tự - Ph ầ n 3: Phích c ắ m và ổ cắm SELV 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V xoay chiều và một ch iề u. HỆ THỐNG PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC TƯƠNG TỰ - PHẦN 2: PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM 15 A 125 V XOAY CHIỀU VÀ 20 A 125 V XOAY CHIỀU IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2: Plugs and socket-outlets 15 A 125 V a.c. and 20 A 125 V a.c. 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn n à y á p dụng cho hệ th ố ng phích cắm và ổ cắm 15 A 125 V xoay chiều v à 20 A 125 V xoay chiều d ù ng trong gia đì nh v ề c á c mục đ í ch tương tự để nối thiết bị đến các hệ thống phân phối có đ iện áp danh nghĩa từ 100 V đ ế n 130 V xoay chi ề u, trong chừng mực li ê n quan đ ế n các y ê u cầu v ề kích thư ớ c. Ổ c ắ m trong t iêu chuẩn này đ ược phân loại theo mục đ í ch sử dụng: a) ổ cắm dùng cho các mạch đi ệ n trong đó một mạch n ố i đ ấ t duy nh ấ t cung c ấ p nối đất bảo vệ cho thiết bị được n ố i v à o và c á c phần dẫn để trần của ổ cắm, nếu có; b) ổ c ắ m dùng cho các mạch đ iệ n trong đ ó miễn nhiễm tạp điện được kỳ vọng đối với mạch n ối đ ấ t của thiết b ị đ ược nố i vào. Mạch nối đ ấ t của thiết bị được cách ly v ề điện với mạch nối đất b ả o v ệ dùng cho các phần d ẫ n điện đ ể trần của ổ cắm, nế u có. Đối với phích cắm và ổ cắm 16 A 250 V xoay chiều dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, xem TCVN 11324-1 (IEC 60906-1). 2 Tài liệu viện dẫn Các t à i liệu viện d ẫ n sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố, áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 5906 (ISO 1101), Quy định kỹ thuật về hình học của sản ph ẩ m ( G PS) - Dung sa i hình học - Dung sai v ề hình dạng, hướng, v ị trí và độ đ ả o) IEC 60417, Graphical symbols forusaon equipment (Ký hiệu đồ họa để sử dụng tr ê n th iế t b ị ) I EC 60864 - 1:2002 v à amendment 1:2006 1 , Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements ( Ph í ch c ắ m và ổ c ắ m dùng trong g i a đình và các mục đ í ch tương tự- Ph ầ n 1: Yêu c ầ u chung) 3 Yêu cầu và thử nghiệm Phích cắm và ổ cắm dùng trong hệ thống điện 125 V phải phù hợp với các tờ rờ i t iê u chuẩn liên quan trong tiêu chuẩn này. Ngoài ra, phích cắm và ổ cắm phải phù hợp với t ấ t cả các yêu c ầ u liên quan của TCVN 6188-1 (IEC 60884-1). TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 1 Ổ CẮM HAI CỰC 15 A 125 V XOAY CHIỀU CÓ TIẾP ĐIỂM NỐI ĐẤT Kích thước tính bằng milimét Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Hình vẽ này có thể được sử dụng trong các bố trí khác nhau ví dụ như bộ nhiều ổ cắm. Đối với các ký hiệu thể hiện dung sai về dạng hoặc vị trí, xem TCVN 5906 (ISO 1101). TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 1A Ổ CẮM HAI CỰC 15 A 125 V XOAY CHIỀU CÓ TIẾP ĐIỂM NỐI ĐẤT KIỂU KÉP K í ch thước tính bằng m i limét Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Các kích thước của kiểu kép có thể sử dụng trong các bố trí khác nhau ví dụ như bộ nhiều ổ cắm. GIẢI THÍCH CÁC CHỮ SỐ TRÊN TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 1, 1A, 6, 5A 1. Vùng bề mặt tiếp giáp trong phạm v i kích thước ch ỉ ra, k ể c ả t ấ m nắp (nếu có) không được nhô ra ngo à i. 2. C ơ cấu chớp an toàn l à tùy chọn. Xem TCVN 6188-1 (IEC 60884-1). 3. Đầu nối đất phải được ch ỉ thị b ằ ng k ý h iệu IEC 60417-5019(2006-08). 4. Việc chỉ th ị các đầu nối khác là tùy chọn. Các chỉ thị phải được đặt gần các đầu nối. 5. Các điểm tiếp xúc đầu tiên với các tiếp điểm mang dòng và tiếp điểm n ố i đất của ổ cắm được ki ể m t ra b ằ ng các dư ỡ ng thể hiện trên Hình 1 và H ì nh 2. H ì nh dạng thích hợp như vát mép hoặc lượn tròn là c ầ n thiết đ ể tránh hỏng đến tiếp điể m của ổ cắm khi ph í ch cắm được c ắ m vào ở góc b ấ t lợ i nhất. 6. Đối với các chi tiết có hình dạng không phải h ì nh trụ, các đặc trưng v ề c ấ u hình phải bắt nguồn từ, và hướng đến đ ường tâm của vòng tròn theo lý thuyết một cách tương tự như ch ỉ ra trên h ì nh. 7. Vát mép hoặc lượn tr ò n. 8 . Trong phạm vi chiều dày n à y, dẫn hướng riêng biệt cho các chân cắm ph ải t ố i thiểu là 1,5 mm ở k í ch thư ớ c quy định. 9 . Tối thi ể u 18 , 5 mm đối với các tiếp điểm mang d ò ng v à t ố i thi ể u 22 mm đối v ớ i tiếp điể m nố i đất. 10. Tr ê n ổ cắm dùng cho c á c mạch điện mà ở đ ó miễn nhiễm với t ạ p điện được kỳ vọng đ ối v ớ i mạch n ố i đất của thiết b ị được nối vào. Mạch n ố i đấ t của thi ế t b ị được cách ly v ề điện với mạch nối đấ t bảo vệ dùng cho các ph ầ n dẫn đ iện để trần của ổ cắm, nếu có. C á c ổ cắm như vậy phải được nhận biết bởi hình tam giác c ó th ể nh ì n thấy được sau khi lắp đ ặt . 11. Hốc đư ợ c quy đ ị nh để duy trì bảo vệ chống điện giật trong quá trình rút ra hoặc cắm vào một phần của phích cắm. Kích thước tối thiểu được thể hiện phải được coi là điểm tiếp xúc đầu tiên. Hốc cho các tiếp điểm mang dòng được kiểm tra bằng các dưỡng thể hiện trên Hình 3 và Hình 4. TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 2 PHÍCH CẮM HAI CỰC 15 A 125 V XOAY CHIỀU (CÓ THỂ ĐẢO CỰC) Kích thước tính bằng milimét Phích cắm hai cực không phân cực (có thể đảo cực) được phép sử dụng khi không yêu cầu sự phân cực của đấu nối mạch điện. Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Đối với các ký hiệu thể hiện dung sai về dạng hoặc vị trí, xem TCVN 5906 (ISO 1101). TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 3 Ổ CẮM DI ĐỘNG HAI CỰC 15 A 125 V XOAY CHIỀU (KHÔNG ĐẢO CỰC) Kích thước tính bằng milimét Phích cắm hai cực có phân cực (không thể đảo cực) được phép sử dụng khi có yêu cầu sự phân cực của đấu nối mạch điện. Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Đối với các ký hiệu thể hiện dung sai về dạng hoặc vị trí, xem TCVN 5906 (ISO 1101). TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 4 PHÍCH CẮM HAI CỰC 15 A 125 V XOAY CHIỀU CÓ TIẾP ĐIỂM NỐI ĐẤT Kích thước tính bằng milimét Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Đối với các ký hiệu thể hiện dung sai về dạng hoặc vị trí, xem TCVN 5906 (ISO 1101). TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 5 Ổ CẮM HAI CỰC 20 A 125 V XOAY CHIỀU CÓ TIẾP ĐIỂM NỐI ĐẤT Kích thước tính bằng milimét Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Các hình vẽ này có thể được sử dụng trong các bố trí khác nhau ví dụ như bộ nhiều ổ cắm. Đối với các ký hiệu thể hiện dung sai về dạng hoặc vị trí, xem TCVN 5906 (ISO 1101). TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 5A Ổ CẮM HAI CỰC 20 A 125 V XOAY CHIỀU CÓ TIẾP ĐIỂM NỐI ĐẤT KIÊU KÉP Kích thước tính bằng milimét Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Các kích thước của kiểu kép có thể được sử dụng trong các bố trí khác nhau ví dụ như bộ nhiều ổ cắm. TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 6 PHÍCH CẮM HAI CỰC 20 A 125 V XOAY CHIỀU (KHÔNG ĐẢO CỰC) Kích thước tính bằng milimét Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Đối với các ký hiệu thể hiện dung sai về dạng hoặc vị trí, xem TCVN 5906 (ISO 1101). TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 7 PHÍCH CẮM HAI CỰC 20 A 125 V XOAY CHIỀU CÓ TIẾP ĐIỂM NỐI ĐẤT Kích thước tính bằng milimét Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ để thể hiện kích thước. Đối với các ký hiệu thể hiện dung sai về dạng hoặc vị trí, xem TCVN 5906 (ISO 1101). GIẢI THÍCH CÁC CHỮ SỐ TRÊN TỜ RỜI TIÊU CHUẨN 2, 3, 4, 6 VÀ 7 1. Chu v i kh ô ng được nh ỏ hơn các kích thư ớ c nh ỏ nh ấ t của m ặ t tiếp giáp. 2. Lỗ này là tùy chọn. Nếu sử dụng, lỗ phải có vị tr í và kích thước như thể hiện tr ê n h ì nh. 3. Góc 90° thể hiện gốc lớn nhất cho phép đổi hướng cho c á p và dây ngu ồ n mềm. 4. Chu vi của ph í ch c ắ m không được vượt quá kích th ước đường kính lớn nhất thể hiện trên hình để đảm bảo việc cắm vào ổ cắm kép thích hợp trong tờ rời tiêu chuẩn 1A hoặc 5A. 5. Đ ể tránh h ỏ ng cơ c ấ u chớp an toàn, đầu mút của các ch â n c ắ m không được có cạnh sắc hoặc bav i a. 6. Đối với c á c chi tiết c ó h ì nh dạng kh ô ng phải hình trụ, các đ ặc tr ưng về cấu hình phải bắt nguồn từ, và hướng từ đường t â m của vòng tròn theo lý thuyết một cách tương tự như ch ỉ ra trê n h ì nh. 7. Việc chỉ th ị các đầu nối khác l à tùy chọn. Các ch ỉ th ị phải được đặt g ầ n c á c đầu nối. Kh ô ng cần ghi nhãn các ch â n cắm thuộc loại kh ô ng th á o d â y được. 8. Đ ầ u nối đất phải được ch ỉ thị bằng k ý hiệu IEC 60417-5019 (2006-08). Kích thước tính bằng milimét Dưỡng khi c ắ m hoàn toàn theo h ướng vuông góc v ớ i mặt ti ế p giáp của ổ cắm phải là m cho bóng đèn L1 , L2 v à L3 sáng. D ưỡ ng phải được cắm vào ổ cắm ở các góc khác nhau và phải l à m cho bóng đè n L1 sáng trước kh i bóng L2 và L3 sáng. Dưỡng, khi được rút ra, ph ả i làm cho bóng L2 v à L3 tắt trước khi b ó ng L1 tắt. Hình 1 – H ệ thống phích c ắ m v à ổ cắm 15 A125 V xoay c hiề u - Dưỡng để ki ể m tra đi ể m 5 trong c á c tờ r ời tiêu chuẩn 1, 1A, 5 và 5A Kích thước tính bằng milimét Dưỡng khi cắm hoàn toàn theo hướng vuông góc với mặt tiếp giáp của ổ cắm phải làm cho bóng đèn L1, L2 và L3 sáng. Dư ỡ ng phải được c ắ m v à o ổ cắm ở các góc v à o khác nhau và phải làm cho bóng đ è n L1 sáng trước khi bóng L2 và L3 s á ng. Dư ỡ ng, khi được rút ra, phải làm cho b ó ng L2 và L 3 tắt trư ớ c khi bóng L1 t ắ t. Hình 2 - Hệ thống phích cắm và ổ cắm 20 A125 V xoay chiều – Dư ỡ ng đ ể kiểm tra điểm 5 trang các tờ rời tiêu chuẩn 1, 1A, 5 và 5 A Kích thước t í nh bằng milimét Dưỡng khi cắm hoàn toàn theo hướng vuông g ó c với m ặ t tiếp giáp của ổ cắm kh ô ng được làm cho bóng đ è n L1 hoặc L2 sáng. Hình 3 - Hệ th ố ng phích cắm và ổ cắm 15 A 125 V xoay chiều – Dư ỡn g để kiểm tra điểm 11 trong các t ờ rời ti ê u chuẩn 1, 1A, 5 và 5 A Kích t hước tính b ằ ng m ili mét Dưỡng khi cắm hoàn toàn theo hư ớ ng vuông g ó c với m ặ t tiếp giáp của ổ cắm không được làm cho bóng đèn L1 hoặc L2 sáng. Hình 4 - Hệ thống phích c ắ m và ổ cắm 20 A125 V xoay chi ề u - Dưỡng để kiểm tra đ iểm 11 trong các t ờ rời tiêu chuẩn 5 và 5A Th ư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN 7995 (IEC 60038), Điện áp ti ê u chuẩn [2] IEC 60083:2009, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC (Ph ích c ắ m v à ổ cắm dùng trong g i a đình và c á c m ụ c đích chung tương tự được chuẩn h óa trong các nước thành viên IEC) [3] TCVN 11324-1:2016 (1EC 60906-1:2009), Hệ th ố ng ph ích c ắ m và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đ ích t ư ơng tự - Ph ầ n 1: Ph ích cắm và ổ c ắ m 1 6 A 250 V xoay c hi ều Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tà i liệu viện dẫn 3 Yêu cầu v à th ử nghiệm Thư mục tài liệu tham khảo 1 H ệ th ố ng T iêu c h u ẩ n quốc gia đ ã c ó TCVN 6166-1:2007 ( I EC 60884-12002), Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đinh và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung