TCVN8525:2015

C ô ng suất danh định kVA H iệ u suất năng lượng t ố i thi ể u MEPS ( %) ≤ 25 98,40 31 , 5/32 98,50 50 98 , 66 75 98,77 100 98 , 87 125 98,92 160 98,97 180 99,01 200 99 , 06 250 99 , 10 315/320 99,16 400 99 , 19 500 99,21 560 99 , 22 630 99 , 26 750 99,28 800 99 , 30 1 000 99,32 1 250 99,35 1 500 99,37 1 600 99,39 2 000 99,41 2 500 99 , 42 3 000 99,44 3 200 99 , 46 3 500 99,48 4 000 99 , 50 CH Ú THÍCH: Đối với các giá t rị công suất tr u ng gian, mức hiệu suất n ăng lượng được t í nh bằng cách nội suy tuy ế n t í nh. Bảng 2 - G i á tr ị hiệu suất năng lượng tối thi ể u (MEPS) của máy biến áp ph â n phối ba pha loại khô Công su ấ t danh đ ị nh kVA Hiệu suất năng l ượ ng tối th iể u MEPS (%) ≤ 50 97,50 100 97 , 89 160 98 , 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 98,49 315/320 98,59 400 98 , 66 500 98 , 72 560 98,77 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 98 , 80 750 98 , 85 800 98 , 86 1 000 98,92 1 250 98,97 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 99 , 01 1 600 99 , 02 2 000 99 , 06 2 500 99,09 3 000 99,12 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 99 , 13 3 500 99,15 4 000 99 , 18 CHÚ TH Í CH: Đối với các giá tr ị công suất t r ung gi an , mức hiệu suất năng lượng được t í nh bằng cách nội suy tuy ế n tính. 5 . Phương pháp xác đ ị nh h iệ u suất năng lượng 5.1 Đ iề u kiện đ o Các phép đo tổn hao phải được thực hiện trong các điều kiện quy định trong TCVN 6306-1 ( I EC 60076-1), và TCVN 6306-11 (IEC 6306-11) đối với máy biến áp khô. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết b ị đo dùng để xác định tổn hao của m á y biến áp phân phối phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN 6306-1 (IEC 60076-1). Độ ch í nh xác của thi ế t b ị đo phải nằm trong các giới hạn quy định trong Bảng 3. Bảng 3 - Độ ch í nh xác của thiết b ị đo Đại lượng đo Độ ch í nh xác của thiết bị đo Công suất ± 2 % Điện áp ± 0 , 5 % ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 0,5 % Điện trở ± 0,5 % Nhiệt độ ± 1,0 ° C 5.3 Ph ươn g pháp đo Các phép đo tổn hao phải được thực hiện theo TCVN 6306-1 (IEC 60076-1), hoặc TCVN 6306-11 (IEC 60076-11) đ ố i vớ i máy biến áp khô, ở hệ số tải 50 % và hệ s ố công suất b ả ng 1, 5.4 Xác định hi ệ u suất năng l ư ợng Hiệu suất năng lượng được xác định theo công thức: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 trong đó: E 50 % - hiệu suất tính bằng phần trăm của máy biến áp ở hệ số tải 50 % và hệ số công suất bằng 1; S - công suất danh định của máy biến áp phân phối tính b ằ ng kVA; P k - t ổ n hao có tải của máy biến áp phân phối, tính bằng kW; P 0 - t ổ n hao không tải của máy biến áp phân phối, tính b ằ ng k W . Kết quả t í nh toán E 50% phải được hiệu chỉnh về nhiệt độ chu ẩ n l à 75 °C theo TCVN 6306-1 (IEC 60076-1) đối với máy biến áp loại ngâm trong dầu và nhiệt độ chuẩn theo các quy định chung cho th ử nghiệm của TCVN 6306-11 (IEC 60076-11) đối với máy biến áp loại khô. MỤC LỤC Lời nói đầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 Tà i liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 3.1 Máy biến áp phân phối 3.2 Máy biến áp phân phối l oại ngâm trong dầ u 3.3 Máy bi ế n áp phân phối loại khô 3.4 Hệ số tải 3.5 Tổn hao không tải 3.6 Tổn hao có tải 3.7 Hiệu suất n ă ng lượng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.1 Y ê u cầu về tính năng 4.2 Yêu cầu về hiệu suất năng lượng 5 Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng 5.1 Điều kiện đo 5.2 Thiết bị đo 5.3 Phương pháp đo 5.3 Xác định hiệu suất năng lượng