TCVN10273-2:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10273-2:2013 (ISO 16358-2:2013 ) về Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió - Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa - Phần 2: Hệ số hiệu quả mùa sưởi TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10273-2:2013 ISO 1 6 358-2:2013 MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIẢI NHIỆT GIÓ VÀ BƠM NHIỆT GIÓ-GIÓ - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ TÍNH TOÁN CÁC HỆ SỐ HIỆU QUẢ MÙA - PHẦN 2: HỆ SỐ HIỆU QUẢ MÙA SƯỞI Air-cooled air conditioners and air-to-ai r heat pumps - Testing and calculating methods for s e asonal per f or m ance factors - Part 2: Heating seasonal per f ormance f actor Lời nói đầu TCVN 10273-2:2013 h o àn toàn t ương đương ISO 16358-2:2013 và Đính chính Kỹ thuật 1:2013. TCVN 10273-2:2013 do B an kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 86 Máy lạnh và điều hòa không khí biên soạn, Tổng cục Têu chuẩ n Đo lường Chất lượng đề ngh ị , Bộ Khoa học và Công n g hệ công b ố . Bộ tiêu chuẩn TCVN 10273 (ISO 16358), Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-g i ó - Phương pháp thử và t í nh to á n c á c hệ số hiệu quả mùa gồm các phần sau: - TCVN 10273-1:2013 (ISO 163 5 8-1:2013 ), Phần 1: Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh. - TCVN 10273-2:2013 (I SO 163 5 8-2:2013 ) , Phần 2: Hệ số hiệu quả mùa sưởi. - TCVN 10273-3:2013 (ISO 16358-3:2013 ) , Phần 3: Hệ số hiệu quả n ă m. MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIẢI NHIỆT GIÓ VÀ BƠM NHIỆT GIÓ-GIÓ - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ TÍNH TOÁN CÁC HỆ SỐ HIỆU QUẢ MÙA - PHẦN 2: HỆ SỐ HIỆU QUẢ MÙA SƯỞI Air-cooled air conditioners and air-to-ai r heat pumps - Testing and calculating methods for s e asonal per f or m ance factors - Part 2: Heating seasonal per f ormance f actor 1. Phạm vi áp dụng 1.1 . Tiêu chuẩn này của bộ tiêu chuẩn TCVN 10273 (ISO 16358) quy định phương pháp thử và tính toán hệ số hiệ u quả m ù a của các thiết b ị được đề cập trong TCVN 6576 (ISO 5151), TCVN 6577 (ISO 1 3253) về TCVN 9981 (ISO 15042). Trong tiêu chuẩn này, gi ả thiết rằng bất kỳ phần nhiệt dùng để sưởi bổ sung nào cũng sẽ được cu n g cấp b ở i bộ sưởi điện và vận hành đồng thời cùng với bơm nhiệt. 1.2 . T iêu chu ẩ n này cũng quy đ ịn h các điều kiện thử hệ số hiệu quả mùa và quy tr ì nh thử tương ứng để xác định hệ số hiệu quả mùa của thiết bị được quy định trong 1.1, với các đều kiện t hử bắt buộc và chỉ s ử dụng ch o mục đích ghi nh ã n, so sánh và cấp giấy chứng nhận. 1.3 . Tiêu chuẩn n à y kh ô ng áp dụng để thử nghiệm và đánh giá cho: a) bơm nhiệt nguồn n ướ c và điề u hòa không khí giải nhiệt nước; b) các thiết bị di động có giàn ngưng ố ng x ả; c) các cụm riêng chưa l ắ p thành h ệ thống lạnh hoàn chỉnh; hoặc d) thi ế t bị sử dụng chu tr ình làm lạnh hấp t hụ. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 6576 (ISO 5151), Máy điều hòa không kh í và bơm nhiệt không ống gió - Thử và đánh giá t í nh năng. TCVN 6577 ( ISO 13253), Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió có ống gió - Thử và đánh giá t í nh n ă ng. TCVN 9981 (ISO 15042), Hệ thống điều hòa không khí đa cụm và bơm nhiệt gió-gió - Thử và đánh giá tính n ă ng. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và đ ị nh nghĩa trong TCVN 6576 (ISO 5151), TCVN 6577 (ISO 13253) và TCVN 9981 (ISO 15042) và các thuật ngữ, đ ị nh nghĩa sau. 3.10. Tải nhiệt xác định (L h ) (de f ined heating load) Lượng nhiệt được xác định là nhu cầu sưởi ứng với một nhiệt độ ngo à i trời cho trước. 3.2 . Sưởi bổ sung (make-up heating) Sưởi điện cần thiết để b ổ sung năng suất nhiệt của bơm nhiệt còn thi ế u so với phụ tải nhiệt. 3.3. Tổng tải mùa sưởi (HSTL) (heating seasonal total l oad) Tổng lượng nhiệt hàng năm bao gồm c ả sưởi bổ sung, được đưa vào không khí trong phòng khi thiết bị vận hành ở chế độ hoạt động sưởi. 3.4. Năng lượng tiêu thụ mùa sưởi (HSEC) (heating seasonal energy consumption) T ổ ng lượng điện hàng năm mà thiết b ị tiêu thụ, bao gồm sưởi bổ sung, khi thiết b ị vận hành ở ch ế độ sưởi. 3.5. Hệ số hiệu quả mùa sưởi (HSPF) (heating seasonal per f ormance f actor) Tỷ số giữa tổng lượng nhiệt hàng năm mà thiết bị, cấp vào không kh í trong phòng khi vận hành ở chế độ sưởi bao gồm cả sưởi bổ sung và tổng lượng điện hàng năm mà thiết bị tiêu thụ trong cùng giai đoạn đó. 3.6. Hệ số non t ả i (PLF) (par t load fac t or) Tỷ số giữa hiệu suất khi thiết b ị làm việc t h eo chu kỳ và hiệu suất khi thiết bị làm việc liên tục, trong cùng một điều kiện nhiệt độ và độ ẩm. 3.7. Hệ số suy giảm (C D ) ( degradation coeff i cient) Hệ số biểu diễn việc giả m hiệu suất do thiế t bị làm việc theo chu kỳ. 3.8. Thiết bị có nă n g suất cố định (fixed capa c ity unit) Thiết bị không có khả năng thay đổi năng suất sưởi ( ngoại trừ việc tắt v à bật trực tiếp máy nén) CHÚ TH Í CH: Định nghĩa này đ ược áp d ụn g cho từn g ch ế độ v ận hành làm lạnh và s ưởi ri ê ng biệt. 3.9. Thiết bị có năng suất hai cấp ( tw o-stage capacity unit) Thiết bị có kh ả năng tha y đổi năng suất theo hai c ấ p. 3.10 . Thiết bị có năng suất nhiều cấp (multi-stage capacity unit) Thiết bị có khả năng thay đổi n ă ng suất sưởi theo ba hoặc bốn cấp. 3.11 . Thiết bị có n ă ng suất vô cấp (variable ca p acity unit) Thiết bị có khả năng th a y đổi nă n g suất sưởi theo năm c ấ p hoặc nhiều hơn. CH Ú THÍCH: Định ngh ĩ a này được áp dụng cho từng chế độ vận hành làm lạnh và sưởi riêng biệt. 3.12 . Chế độ sưởi đầy t ả i ( h eating ful l -load op e ration) Chế độ vận hành của thiết bị v à được x á c lập b ở i bộ điều khiển vớ i công suất lớn nhất liên tục trong điều kiện H1. CHÚ TH Í CH: T r ừ khi được hiệu ch ỉ nh bằng thiết bị đi ều khiển tự động, tất cả các m á y nén và thiết bị trong nhà đều phải đang hoạt động liên tục trong chế độ này. 3.13 . Chế độ sưởi quá tải (h eating extended-bad operation) Chế độ vận hành của thiết bị vớ i công suất lớn nh ấ t liên tục trong điều kiện H2. CH Ú TH Í CH: Tr ừ khi đ ượ c hiệu c hỉ nh bằng t hiết bị điều khi ể n tự động, t ất cả các máy nén v à thiết bị trong nh à đ ề u phải hoạt động liên tục trong chế độ này. 3.14 . Chế độ tải nhỏ nh ấ t (minimum-load operation) Chế độ hoạt động liên tục của thiết bị và bộ điều khiển ở năng suất nh ỏ nhất. CHÚ TH Í CH: Trong chế độ này, t ấ t c ả các giàn lạnh đ ề u ph ả i hoạt động. 3.15 . Năng suất sưởi đầy tải tiêu chuẩn ( s tandard heating f ullcapacity) Năng suất sưởi vận hành ở chế độ làm việc đầy tải trong điều kiện H1. 3.16 . C ô ng suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đ ầ y tải tiêu chuẩn ( s tandard heating full power input) Công suất điện tiêu thụ vận hành ở chế độ làm việc đầy tải trong điều kiện H1. 3.17 . Năng suất sưởi nửa tải tiêu chu ẩ n ( s tandard heating half capacity) Năng suất sưởi bằng 50 % năng suất sưởi đầy tải ở điều kiện H1 với điều kiện tất cả các giàn trong nhà đều làm việc. 3.18 . C ô ng suất điện tiêu thụ ở ch ế độ sưởi nửa tải tiêu chuẩn ( s tandard heating half power input) Công suất điện tiêu thụ khi hoạt động ở 50 % năng suất sưởi đầy tải ở điều kiện H1 với điều kiện tất cả các giàn trong nhà đều làm việc. 3.19 . Năng suất sưởi tải nh ỏ nhất tiêu chuẩn ( s tandard heating minimum capacity) Năng suất ở chế độ tải nhỏ nhất ở điều kiện H1 3.20 . Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi tải nhỏ nhất tiêu chuẩn ( s tandard heating minimum power input) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ tải nhỏ nhất ở điều kiện H1. 3.21 . Năng suất sưởi quá tải tiêu chuẩn ( s tandard heating extended capacity) Công suất sưởi khi vận hành với tải vượt định mức ở điều kiện H2. 3.22 . Công suất điện đ ầ u vào ở chế độ sưởi quá tải tiêu chuẩn ( s tandard heating extended power input) Công suất điện cấp vào khi vận hành với tải vượt định mức ở điều kiện H2 3.23 . Hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng (THSPF) (total heating seasona l per fo rmance f actor) Tỷ số giữa tổn g lượng nhiệt hàng năm mà thiết bị, bao gồm cả sưởi b ổ sung, có thể cấp vào không gian đ ượ c điều hòa và tổng lượng điện th iế t bị tiêu thụ, bao gồm cả ở các chế độ hoạt động, chế độ ch ờ v à ngắt khỏi nguồn cung cấp. 3.24 . Chế độ hoạt động (active mode) Chế độ ứng với số giờ thiết bị làm việc ở chế độ sưởi nhằm đáp ứng nhu c ầ u sưởi của không gian được điều hòa. 3.25 . Ch ế độ không hoạt động (inactive mode) Chế độ ứng với số giờ khi thiết bị không là m việc v ì không có nhu cầu sưởi. CHÚ TH Í CH: Chế độ này có th ể bao gồm việc v ận h à nh của bộ sưởi dầu ở c á cte mấy nén. 3.26 . Chế độ ngắt khỏi ngu ồ n (disconnected mode) Chế độ ứng với số giờ k hi thiết bị được ngắt điện khỏi nguồn cung cấp. CH Ú THÍCH: C ô ng suất tiêu thụ bằng không. 4. Ký hiệu K ý hiệu M ô tả Đơn vị C HSE Năng I ượ ng tiêu t hụ ở chế độ sưởi Wh C OP (t) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) ở nhiệt độ ngoài trời t liên tục W/W C OP ( t j ) Hệ số hiệu quả s ưởi (COP) ở nhiệ t độ ngoài trời t j W/W C OP , ext (t h ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng năng suất sư ở i quá tải trong phạm vi không đóng băng ở giàn lạnh W/W C OP.ext ,f (t f ) Hệ số h iệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng năng suất sư ở i qu á tải trong phạm vi đóng băng ở giàn lạnh W/W C O P ,f e (t j ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi không đóng băng, vận hành ở chế độ thay đổi giữa sưởi đầy tải và sưởi quá tải ở nhiệt độ ngoài trời t j W/W C O P ,f e ,f (t j ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi đ ó ng băng ở giàn lạnh, vận hành ở chế độ thay đổi giữa sưởi đầy tải và sưởi quá tải ở nhiệt độ ngoài trời t j W/W C OP ,ful (t a ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng n ă ng suất sưởi đầy t ả i trong phạm vi không đóng băn g W/W C OP ,f u l,f (t g ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng năng suất sưởi đầy tải trong phạm vi đóng băng W/W C OP , ha f (t d ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải trong phạm vi không đóng băng W/W C OP.ha f,f ( t e ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải trong phạm vi đóng băng W/W C OP , h f (t j ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi không đóng băng, vận hành ở ch ế độ thay đổi giữa sưởi nửa tải và sưởi đầy tải ở nhiệt độ ngoài trời t j W/W C OP , h f,f (t j ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi đóng băng, vận hành ở chế độ thay đổi giữa sưởi nửa tải và sưởi đầy tải ở nhiệt độ ngoài trời t j W/W C OP , mh (t j ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi không đóng băng, vận hành ở chế độ thay đổi giữa sưởi tải nh ỏ nh ấ t và sưởi nửa tải ở nhiệt độ ngoài trời t j W/W C OP , mh ,f (t j ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi đóng băng, vận hành ở chế độ thay đổi g iữa sưởi tải nhỏ nhất và sư ởi n ử a tải ở nhiệt đ ộ ngoài trời t j W/W C OP , min (t q ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng năng suất sưởi tải nhỏ nhất trong phạm vi không đóng băng W/W C OP , min ,f (t r ) Hệ số hiệu quả sưởi (COP) khi tải sưởi bằng năng suất sưởi tải nhỏ nh ấ t trong phạm vi đ ó ng b ă ng W/W F HSP Hệ số hiệu quả mùa sưởi (HSPF) - F PL (t j ) Hệ số non tải (PLF) ứng với nhiệt độ ngoài trời t j - F THSP Hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng (THSPF) - L HST Tổng tải mùa sưởi (HSTL) Wh L n (t j ) Tải nhiệt xác định ở nhiệt độ ngoài trời t j W n Số lượng các bin nhiệt độ - n j Số giờ thuộc bin nhiệt độ h P (t) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi xác định bằng phương tr ì nh của P(t j ) ở nhiệt độ ngoài trời t liên tục W P (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W P ext (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi quá tải ứng với nhiệt độ ngoài trời t j khi không đóng băng giàn lạnh W P ext (-7) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sư ở i quá tải ứ ng với nhiệt độ ngoài trời -7°C W P ext (2) Công suất điện tiêu thụ tính toán ở chế độ sưởi quá tải ứng với nhiệt độ n g oài trời 2 °C W P ext,f (t j ) Công su ất điện tiê u thụ ở chế độ sưởi quá tải ứng với nhiệt đ ộ ngoài tr ờ i t j khi đóng băng W P ext,f (2) Công su ất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi quá tải ứng với điều kiện nhiệt độ H2 W P fe (t j ) Công suấ t điện tiêu thụ ở chế độ tải thay đổi giữa sưởi đầy tải và sưởi quá tải ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W P ful (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đầy t ả i ứng với nhiệt độ ngoài trời t j khi không đóng băng W P ful (7) Công suất điện tiêu thụ ở chế đ ộ sưởi đầy tải ứng với điều kiện nhiệt độ H1 W P ful (-7) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đầy tải ứng với nhiệt độ ngo à i trời - 7 °C W P ful (2) Công suất điện tiê u thụ t í nh toán ở chế độ sưởi đầy t ả i ứng với nhiệt độ ngoài trời 2 °C W P ful,f (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đầy tải ứng với nhiệt độ ngoài trời t j khi đóng băng W P ful,f (2) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đầy tải ứng với điều kiện nhiệt độ H2 W P haf (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi nửa tải ứng với nhiệt độ ngoài trời t j khi không đ ó ng b ăng W P haf (7) C ông su ấ t điện tiêu th ụ ở chế độ s ưởi nửa tải ứng với điều kiện nhiệt độ H1 W P haf (-7) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi nửa tải ứng với nhiệt độ ngoài trời -7 °C W P haf (2) Công suất điện tiêu thụ tính toán ở chế độ sưởi nửa tải ứng với nhiệt độ ngoài trời 2 °C W P haf,f (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi nửa tải ứng với nhiệt đ ộ ngoài trời t j , khi đóng băng W P haf,f (2) Công suất điện ti ê u thụ ở chế độ sưởi nửa t ả i ứng vớ i điều kiện nhiệt đ ộ H2 W P hf (t j ) Công suất điện ti ê u thụ ở c hế độ t ả i thay đổi giữa sưởi nửa tải và sưởi đầy tải ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W P mf (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở b ước thứ nai chu trình vận hành với tải thay đ ổ i g iữa sưởi t ả i nhỏ nhất và s ưở i đầy tải ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W P mh (t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ t ả i thay đổi gi ữ a sưởi tải nhỏ nhất và sưởi nửa tải ứng v ới nhiệt đ ộ n g oài trời t j W P min (t j ) Công suất điện ti ê u thụ ở chế độ sưởi t ả i nhỏ nhất ứng với nhiệt độ ngo à i trời t j khi không đ ó n g băng W P min (7) Công suất điện t i êu thụ ở chế độ sưởi t ả i nhỏ nhất ứng với điều kiện nhiệt độ H1 W P min (-7) Công suất đi ệ n tiêu thụ ở chế độ sưởi tải nhỏ nhất ứng với nhiệt độ ngoài trời -7 o C W P min (2) Công suất điện tiêu thụ tính toán ở chế độ sưởi tải nhỏ nhất ứng với nhiệt độ ngoài trời 2 °C W P min ,f ( t j ) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi tải nhỏ nhất ứng với nhiệt độ ngoài trời t j khi đóng băng W P min ,f (2) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi tải nhỏ nhất ứng với điều kiện nhiệt độ H2 W P RH (t j ) Nhiệt sưởi bổ sung ở nhiệt độ ngoài trời t j Wh t Nhiệt độ ngoài trời °C t j Nhiệt độ ngoài trời tương ứng với mỗi bin nhiệt độ °C t a Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi bằng năng suất sưởi đầy tải trong phạm vi không đóng băng °C t d Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải trong phạm vi không đóng băng °C t e Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải trong phạm vi đóng băng °C t f Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi bằng n ă ng suất sưởi quá tải trong phạm vi đóng băng °C t g Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi b ằ ng năng suất sưởi đầy tải trong phạm vi đ ó n g băng °C t h Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi bằng năng suất sưởi quá tải trong phạm vi không đóng b ăng °C t q Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi bằng năng suất sưởi tải nhỏ nhất trong phạm vi không đóng băng °C t r Nhiệt độ ngoài trời khi tải sưởi bằng năng suất sưởi tải nhỏ nhất trong phạm vi đóng băng °C X (t j ) T ỷ số g iữa phụ tải và năng suất ở nhiệt độ ngoài trời t j - X fe (t j ) Tỷ số giữa năng suất vượt quá tải v à hiệu của năng suất quá tải và năng suất đ ầ y t ả i ở nhiệt độ ngoài trời t j - X hf (t j ) T ỷ số giữa năng suất vượt quá tải và hiệu của năng suất nửa tải và năng suất đ ầ y tải ở nhiệt độ ngoài trời t j - X mf (t j ) Tỷ số giữa năng suất vượt quá tải và hiệu của năng suất tải nhỏ nhất và năng suất đầy tải ở nhiệt độ ngoài trời t j - X mh (t j ) Tỷ số giữa năng suất vượt quá tải và hiệu của năng suất tải tối thiểu và năn g suất nửa tải ở nhiệt độ n g o à i trời t j - f (t) Năng suất sưởi tính toán b ằ ng phương trình của f (t j ) ở điều kiện nhiệt độ ngoài trời t liên tục W f (t j ) Năng suất sư ở i ứ ng với nhiệt độ ngoài trời t j W f ext (t j ) Năng suất sưởi ở chế độ qu á tải trong phạm vi không đóng băng ứ ng với nhiệt độ ngoài trời t j W f ext (-7) Năng suất sưởi ở chế độ quá tải ứng với nhiệt độ ngoài trời -7 °C W f ext (2) Năng suất sưởi t í nh toán ở chế độ quá tải ứng với nhiệt độ ngoài trời 2 °C W f ext,f (t j ) N ă ng suất sưởi ở ch ế độ qu á tải trong phạm vi đóng băng ứng với nhiệt đ ộ ngoài tr ờ i t j W f ext,f (2) Năng suất sư ở i ở c h ế độ quá tải trong phạm vi đóng bảng ứng với điều kiện nhiệt độ H2 W f ful (t j ) Năng suất sưởi ở chế độ đầy tải trong phạm vi không đóng băng ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W f ful (7) Năng suất sưởi ở chế độ đ ầy tải trong điều kiện nhiệt độ H1 W f ful (-7) Năng suất sưởi ở chế độ đầ y tải ứng với nhiệt độ ngoài trời -7 °C W f ful (2) Năng suấ t sưởi tính toán ở chế độ đầy tải ứng với nhiệt độ ngoài trời 2 °C W f ful,f (t j ) Năng su ấ t sưởi ở chế độ đ ầ y tải trong phạm vi đóng b ă ng ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W f ful,f (2) Năng suất sưởi ở chế độ đầy tải trong phạm vi đóng bă ng ứng với điều kiện nhiệt độ H2 W f haf (t j ) Nă n g suất sưởi ở ch ế độ n ử a tải trong phạm vi không đóng băng ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W f haf (7) Năng suất sưởi ở chế độ n ử a tải trong điều kiện nhiệt đ ộ H1 W f haf (-7) Năng suấ t sưởi ở chế độ n ử a tải ứng với nhiệt độ ngo ài trời -7 °C W f haf (2) Năng suất s ưở i tính toán ở chế độ nửa tải ứng với nhiệt độ ngoài trời 2 °C W f haf,f (t j ) Năng suất sưởi ở chế độ nửa t ả i trong phạm vi đóng băng ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W f haf,f (2) Năng suất sưởi ở chế độ nửa tải tr o ng phạm vi đóng b ăng ứ ng với điều k iện nhiệ t độ H2 W f min (t j ) Năng suất sưởi ở chế độ t ải nh ỏ mất trong phạm vi không đ ó ng băng ứng v ớ i nhiệt đ ộ ng oài tr ờ i t j W f min (7) Năng suất sưởi ở chế độ t ải nhỏ nhất trong điều kiện nh iệt độ H1 W f min (-7) Năng suất sưởi ở chế độ t ả i nhỏ nhất ứng với nhiệt độ ngo à i trời -7 °C W f min (2) Năng suất sưởi tính toán ở chế độ tải nhỏ nhất ứng với nhiệt độ ngoài trời 2 °C W f min,f (t j ) Năng suất sưởi ở chế độ tải nhỏ nhất trong phạm vi đ ó ng băng ứng với nhiệt độ ngoài trời t j W f min,f (2) Năng suất sưởi ở chế độ tải nhỏ nhất trong phạm vi đóng băng ứng với điều kiệ n nhiệt độ H2 W 5. Thử nghiệm 5.1 . Quy định chung Các thử nghiệ m này bổ sung cho các thử nghiệm cho trong TCVN 6 5 76 (ISO 5151), TCVN 6577 (ISO 13253) và TC V N 9981 (ISO 15042). Độ ch í nh xác của thiết bị đo dùng cho các thử nghiệm này phải phù hợp với các phương pháp thử và độ không bảo đảm của phép đo quy định trong TCVN 6576 (ISO 5151), TCVN 6577 (ISO 13253) v à TCVN 9981 (ISO 15042). 5.2 . Điều kiện thử Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cũng như các giá tr ị mặc định để tính toán được quy định trong B ả ng 1. B ả ng 1 - Điều kiện nhiệt độ, độ ẩ m và các giá trị mặc định cho chế độ sưởi Thử nghiệm Đặc t í nh C ố định Ha i c ấ p Nhiều cấp Vô cấp Giá tr ị mặc định N ă ng suất sưởi tiêu chuẩn Trong nhà Nhiệt độ bầu khô (DB) 20 °C Nhiệt độ bầu ướt lớn nhất (WB) 15°C Ngoài trời Nhiệt độ bầu khô (DB) 7 °C Nhiệt độ bầu ướt (WB) 6 °C N ă ng suất sưởi đầy tải f ful (7) ( W ) ■ ■ ■ ■ Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đ ầ y tải P ful (7) ( W ) Năng suất sưởi nửa tải f ha f (7) (W ) - - ■ ■ C ô ng suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi nửa tải P ha f (7 ) (W) Năng suất sưởi tải nhỏ nhất - ■ o o C ô ng suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi tải nhỏ nhất P min (7) (W) Năng suất sưởi ở nhiệt độ th ấ p Trong nhà Nhiệt độ bầu khô ( D B) 20 °C Nhiệt độ bầu ư ớt lớn nh ấ t (W8)15°C Ngo à i trời Nhiệt độ b ầ u kh ô (OB) 2 °C Nhiệt độ bầu ướt (WB) 1 °C N ă ng suất sưởi quá tải f ext, f (2) (W) - - ■ a ■ a Công suất điện ti ê u thụ ở chế độ sưởi quá tải P e xt,f (2) (W) N ă ng suất sưởi quá tải t í nh toán f ext,f ( 2) (W) - - b b 1 ,12 x f ext,f (2) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sư ở i quá tải t í nh toán P ext,f (2) (W) 1 , 06 x P ext,f (2) Năng suất sưởi đ ầ y tải f ful,f (2) (W) ■ c ■ c  ac  ac f ful (2)/1,12 d Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đầy tải P ful , f (2) (W) P ful (2)/1,06 d Năng s uấ t sưởi nửa tải f haf,f (2) (W) - - o c o c f haf (2)/1,12 d Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi nửa tải P h a f , f (2) (W) P haf (2)/1,06 d Năng suấ t sưởi tải nhỏ nh ất f min,f (2) (W) - o c - - f min (2)/1,12 d C ô ng suấ t điện tiêu thụ ở chế độ sưởi tải nhỏ nhất P min ,f (2) (W) P min (2)/1,06 d Năng s uấ t sưởi nhiệt đ ộ cực thấp Trong nhà Nhiệt độ bầu kh ô (DB) 20 °C Nhiệt đ ộ bầu ướt lớn nhất (WB) 15°C Ngoài trời Nhiệt đ ộ bầu kh ô (DB) -7°C Nhiệt đ ộ bầu ướt (WB) - 8 °C Năng suất sư ở i qu á tải f ext,f (-7) (W) - - o o 0,734 f ext (2) Công suất điện t iê u thụ ở ch ế độ sưởi quá tải P ext, f (-7) (W) 0,877P ext (2) Năng s uất sưởi đầy tải f ful,f (-7) (W) o o o o 0,64 f ful ( 7) Công suất điện tiêu thụ ở chế độ sưởi đầy tải P ful, f (-7) ( W ) 0,82P ful (7) Năng suất sưởi nửa tải f haf,f (-7) (W) - - o o 0,64 f haf (7) Công suất điện t iê u thụ ở chế độ sưởi nửa tải P haf,f (-7) (W) 0,82P haf (7) Năng suất sưởi tải nhỏ nhất f min,f (-7) (W) - - - - 0,64 f min ( 7) Công suất điện t i êu thụ ở chế độ sư ở i tải nh ỏ nhất P min,f (-7) (W ) 0,82P min (7) Chu tr ì nh sưởi Trong nhà Nhiệt độ bầu kh ô (DB) 20 °C Nhiệt đ ộ bầu ướt lớn nhất (WB) 15 o C Ngoài trời Nhiệt độ bầu khô (DB) 7 o C Nhiệt độ bầu ướt (WB) 6 o C Hệ số suy giả m C D Năng suất sưởi đầy tải o - - - 0 , 25 Năng su ấ t sưởi n ử a tải - - o - 0 , 25 Năng suất sưởi tải tối thiểu - o o - 0,25 ■ thử nghiệm bắt buộc . o thử nghiệm tùy chọn. □ Thử nghiệm được y ê u cầu khi kh ô ng có chế độ quá tải. a Khi thi ế t bị có chế đ ộ quá tải, việc đo năng suất sưởi quá tải nhiệt độ thấp là bắt buộc và việc đo năng suất sưởi ấm đầy tải nhiệt độ th ấ p là tùy chọn. Khi thiết bị kh ô ng c ó chế độ quá tải, việc đo năng suất sưởi đầy tải là b ắ t buộc. b Giá trị này có th ể được t í nh toán theo giá trị định mức. c Khi giá trị này được đo, f x ( 2) và/ hoặc P x (2) sẽ không đ ược t í nh toán từ giá tr ị này, nhưng phương tr ì nh ở Chú thích d sẽ được sử dụng thay thế. d Hai phương t rì nh dưới đây được áp dụng cho các số liệu năng suất sưởi đầy tải, năng suất sưởi nửa tải và năng suất sưởi tải nh ỏ nh ấ t khi t í nh toán f x,f (2 ) v à P x , f (2): CHÚ THÍCH: Điện áp và tần số như được cho trong 3 tiêu chuẩn tham khảo. 5.3 . Phương pháp thử 5.3.1 . Thử năng suất sưởi tiêu chuẩn Thử n ă ng suất sưởi tiêu chuẩn ph ả i được thực hiện theo Phụ lục A của TCVN 6576 (ISO 5151), Phụ lục B của TCVN 6577 (ISO 13253) và TCVN 9981 (ISO 15042). N ă ng suất sưởi và công suất điện đầu vào hiệu dụng phải được đo trong quá tr ì nh tiến hành các thử nghiệm năng suất sưởi tiêu chuẩn này. Thử năng suất sưởi nửa tải phải được thực hiện ở 50 % của chế độ đầy tải. Dung sai thử nghiệm phải l à ± 5 % năng suất sưởi đầy tải đối với thiết bị có thể thay đổi liên tục. Đối với thiết bị nhiều cấp, nếu không thể đạt được 50 % năng suất sưởi thì thử nghiệm phải được thực hiện ở cấp trên 50 % kế tiếp. Thử nghiệm năng suất sưởi tải nhỏ nhất p h ải được thực hiện ở giá trị đặt th ấ p nhất của bộ điều khiển n ă ng suất sưởi m à giá t rị này cho phép thiết bị hoạt động ở trạng thái ổn định ở các điều kiện thử nghiệm cho tr ướ c. Nếu thực hiện thử nghiệm năng suất sưởi tải nhỏ nhất nhưng k hông đ ạ t được độ không đảm bảo phép đo y ê u c ầ u như qu y định t rong TCVN 6576 (ISO 5151), TCVN 6577 (ISO 13253) và TCVN 9981 (ISO 15042) th ì phải sử dụng phươ n g pháp t í nh toán thay thế ( Xem 6.6.4 và 6.7.4). Nhà chế tạo phải cung cấp thông tin về cá ch cài đặt để điều chỉnh n ă ng suất sưởi khi các phòng thử yêu cầu. 5.3.2 . Thử năng suất sưởi ở nhiệt độ th ấ p Thử năng suất sưởi ở nhiệt độ thấp phải đ ược thực hiện theo Phụ lục A của TCVN 6576 (ISO 5151), Phụ lục B của TCVN 6577 (ISO 13253) và TCVN 9 9 81 (ISO 15042). Năng suất sưởi và công suất điện tiêu thụ phải được đo trong quá tr ì nh tiến hành các t h ử nghiệm năng s u ất sưởi ở nhiệt độ thấp này. Thử năng suất sưởi nửa tải phải được thực hiện ở 50% chế độ đầy tải. Dung sai thử phải là ± 5% năng suất sưởi đầy tải đối với thiết bị có thể thay đổi liên tục. Đối với thiết bị nhiều cấp, nếu không thể đạt được 50% năng su ấ t sưởi th ì thử nghiệm phải được thực hiện ở nấc trên 50% kế tiếp. Thử năng suất sưởi tải nhỏ nhất phải được thực hi ện ở giá trị đặt thấp nhất của bộ điều khi ể n năng suất sưởi mà giá trị này cho phép thiết bị hoạt động ở trạng thái ổn định ở các điều kiện thử cho trước. Nếu t hực hiện thử nghiệm năng suất s ưở i tải nhỏ nhất nhưng không đạt được độ không đảm bảo đo yêu cầu như quy định trong TCVN 6576 (ISO 5151), TCVN 6 5 77 (ISO 13253) và TCVN 9981 (ISO 15042) th ì phải sử dụng phương phá p tính toán thay thế. Nhà chế tạo phải cung c ấp thông tin về cách cài đ ặt để điều chỉnh răng suất sưởi khi các phòng thử yêu cầu. 5.3.3 . Thử năng suất sưởi ở nhiệt độ cực thấp Thử năng suất sưởi ở nhiệt độ cực thấp được thực hiện theo điều kiện H3 trong Phụ lục A của TCVN 6576 (ISO 5151), Phụ lục B của TCVN 6577 (ISO 13253) v à TCVN 9981 (ISO 15042). Năng suất sưởi và công suất điện hiệu quả phải được đo trong quá tr ì nh tiến hành các thử năng suất sưởi ở nhiệt độ cực t h ấp này. N ế u thử nghiệm không đư ợ c tiến hành thì lấy các giá trị mặc định như trong Bảng 1. Thử n ăng suấ t sưởi nửa tải ph ả i được thực hiện ở 50% chế độ đầy tải. Dung sai thử phải là ± 5% năng suất sưởi đầy tải đ ối với thiết bị có t hể thay đổi liên tục. Đối với thiết bị nhiều cấp, nếu không thể đạt đ ư ợc 50% năng suất sưởi thì thử nghiệm phải được thực hiện ở cấp có năng suất ngay trên 50%. 5.3.4 . Thử chu trình sưởi Thử c hu trình sưởi được thử nghiệm the o Phụ lục 2. Nếu việc thử nghiệm không được tiến hành thì lấy các giá tr ị mặc định ở t ron g Bảng 1. 6. Tính toán 6.1. Hệ số hiệu quả mùa sưởi (HSPF) và hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng (THSPF) Hệ số hiệu quả mùa sưởi (HSPF), F HSP , của thiết bị phải được tính bằng công thức (1). (1) Trong trường hợp tính toán hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng (THSPF), xem Phụ lục B. 6.2. Tải sưởi xác định Tải sưởi x á c định phải được thể hiện bằng một giá trị và giả thiết rằng giá trị này thay đổi tuyến tính theo sự thay đổi của nhiệt độ ngoài trời. Tải sưởi xác định được thể hiện trong Bảng 2. B ả ng 2 - Tải sưởi xác định Thông s ố Tảl zero (0) T ả i 100 % Tải sưởi (W) 0 0,82 x f ful( H1) Nhiệt độ (°C) t o t 100 Trong đ ó t 100 l à nhiệt độ ngoài trời ứng với 100% tải và t 0 là nhiệt độ ngoài trời ứng với 0% tải. Các giá trị tham khảo của tải sưởi như sau: t 0 = 17 °C t 100 = 0°C Trong trường hợp thiết lập giá trị tải sưởi khác, tham khảo phương pháp thiết lập được hướng d ẫn trong Phụ lục D. Tải sưởi xác định L h (t j ) ở nhiệt độ ngoài trời t j , dùng để tính toán hệ số hiệu quả mùa sưởi được xác định bằng công thức (2). (2) Trong đó f fu l (t 100 ) là năng suất sưởi ở t 100 trong đi ề u kiện làm việc đầy tải. Tỷ số giữa năng suất sưởi ở 0 °C khi không đóng băng và năng suất sưởi tiêu chuẩn ở 7 °C giả thiết bằng 0,82. 6.3. Phân bố khoảng nhiệt độ (bin-nhiệt độ) ngoài trời ở chế độ sưởi Phân bố các khoảng nhiệt độ ng o ài trời theo tần suất xuất hiện (bin-giờ) của các khoảng nhiệt độ đó, khác nhau đối với các vùng khí hậu khác nhau. Nếu các phân bố nêu trên (bin- g iờ) được thi ế t lập ở giá trị xác định cho một vùng khí hậu, khi đó giá tr ị tích phân của tải sưởi và năng lượng tiêu thụ có thể xác định được. B ả ng 3 thể hiện phân bố bin nhiệt độ ngoài trời tham chiếu B ả ng 3 - Phân b ố bin nhiệt độ ngoài trời tham chiếu STT bin j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nhiệt độ ngo à i trời t j , °C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 Hệ số bin giờ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0 ,00 5 0,012 0 , 024 0 , 042 Số gi ờ bin (n j ) n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 n 9 n 10 n 11 n 12 n 13 n 14 Số giờ b in tham chiếu (n j ), h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 33 68 119 STT bin j 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 Tổng Nhiệt độ ngo à i trời t j , °C 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hệ số bin giờ 0,059 0,07 0 0,082 0,087 0,091 0,092 0,091 0 , 085 0 , 075 0 , 067 0,053 0 , 038 0,027 Số gi ờ bin ( n j ) n 15 n 16 n 17 n 18 n 19 n 20 n 21 n 22 n 23 n 24 n 25 n 26 n 27 Số giờ bin tham chiếu (n j ), h 169 2 00 234 250 260 265 260 245 215 192 151 110 76 2866 Số bin-giờ của mỗi nhiệt độ ngo à i trời được xác định bằng tích của hệ số bin giờ nhân với tổng s ố giờ của mùa sưởi hàng năm. Trong trường hợp thiết lập lại phân bố nhiệt độ ngoài trời, phương pháp thiết lập được hướng dẫn trong Phụ lục D. 6.4. Đặc tính mùa sưởi của thiết bị có năng suất cố định Đặc t í nh năng lượng (h iệu suất) khi vận hành ở t ừn g chế độ thử, được sử dụng để t í nh toán hệ số hiệu quả mùa sưởi, l ấ y theo Bảng 1. 6.4.1 . Đặc tính năng suất sưởi theo nhiệt độ ngoài trời Quá trình đóng băng ở giàn lạnh diễn ra trong phạm vi nhiệt độ ngo à i trời từ 5,5 °C đến -7 °C. Gi ả thiết rằng tỷ lệ giảm năng suất sưởi v à công suất đ iện tiêu thụ do quá trình xả b ă ng là lớn nhất ở 5,5 °C, sau đó nhỏ hơn khi nhiệ t độ ngoà i trời giảm xuống và bằng 0 ở -7 °C. a) Trong trường hợp nhiệt độ ngo à i trời nằm trong phạm vi nhiệt độ không đóng băng của gi à n lạnh (tj ≤ -7 °C hoặc 5,5 °C ≤ t j ). Năng suất f ful (tj) (W) của thiết bị khi thiết bị làm việc ở chế độ sưởi ấm ứng với nhiệt độ ngoài trời t j thay đổi tuyến t í nh theo nhiệt độ ngoài trời trong phạm vi nhiệt độ không đóng băng như thể hiện trên H ì nh A.1 trong Phụ lục A, và được xác định bằng công thức (3) (3) a) Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời nằm trong phạm vi nhiệt độ đóng băng ở giàn lạnh (-7 °C t j < 5,5=""> Năng suất f ful (t j ) (W) của thiết bị khi thiết bị làm việc ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ ngoài trời trong phạm vi nhiệt độ đóng băng như thể hiện trên Hình A.1 trong Phụ lục A, và được xác định bằng công thức (4). (4) 6.4.2 . Đặc t í nh công suất điện đ ầ u vào theo nhiệt độ ngoài trời a) Công suất điện đầu v à o P f u l (t j ) (W) của thiết bị khi thiết bị làm việc ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ ngoài trời trong phạm vi nhiệt độ không đóng băng thể hiện trên Hình A.1 trong Phụ lục A, và được xác định bằng công thức (5) (5) b) Công suất điện đầu vào P f u l (t j ) (W) của thiết bị khi thiết bị làm việc ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j thay đổi tuyến t í nh theo nhiệt độ ngoài trời trong phạm vi nhiệt độ đóng băng thể hiện trên Hình A.1 trong Phụ lục A, v à được xác định bằng công thức (6): (6) 6.4.3 . Xác định tải mùa sưởi (HSTL) Tải sưởi mùa sưởi (HSTL), L HST , được xác định bằng công thức (7) như sau: (7) 6.4.4 . Xác định năng lượng tiêu thụ ở chế độ mùa sưởi (HSEC) N ă ng lượng tiêu thụ ở chế độ mùa sưởi (HSEC), C HSE , được xác định bằng công thức (8) bằng tổng năng lượng tiêu thụ ở chế độ sưởi ứ ng với từng nhiệt độ ngoài trời t j . (8) Khi tải sưởi lớn hơn năng suất sưởi, sưởi b ổ sung b ằng bộ sư ởi điện sẽ được tính đến Hệ số làm việc X(t j ) đượ c t í nh bằng công thức (9): (9) Hệ số non tải (PLF), F PL (t j ) được xác định theo c ô ng thức (10) sử dụng hệ số suy giảm C D . F PL (t j ) = 1 - C D (1 - X(t j )) (10) Khi L h (t j ) > f (t j ), X(t j ) = F PL (t j ) = 1 Nhiệt bổ sung P RH (t j ) xác định theo công thức 11 P RH (t j ) = L h (t j )- f (t j ) (11) a) Trong phạm vi nhiệt đ ộ không đóng băng (t j ≤ -7°C hoặc 5,5°C ≤ t j ) 1) Làm việc theo chu kỳ ( L h (t j ) ≤ f ful (t j )) P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f ful (t j ) trong công thức 9 P(t j ) = P ful (t j ) 2) Làm việc ở n ă ng suất sưởi đầy t ải ( L h (t j ) > f ful (t j )) X(t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f full (t j ) trong công th ứ c 11 P(t j ) = P ful (t j ) b) Trong phạm vi nhiệt độ đóng băng (-7°C t j 5,5°C) 1) Làm việc theo chu kỳ (L h ( t j ) ≤ f ful,f (t j )) P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f ful,f (t j ) tr ong công thức 9 P (t j ) = P ful,f (t j ) 2) Làm việc ở n ă ng suất sưởi đầy tải (L h (t j ) > f ful,f ( t j )) X(t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful (t j ) trong công thức 11 P(t j ) = P ful (t j ) 6.5. Đặc tính mùa sưởi của thiết bị có năng suất hai cấp C ó thể sử dụng hệ số quy định trong Bảng 1 cho từng đặc t í nh. 6.5.1 . Đặc tính năng suất sưởi theo nhiệt độ ngoài trời Năng suất f ful (t j ) (W) và f min (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (3) và (12) tương ứng: 12 Năng suất f ful,f (t j ) (W) và f min,f (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (4) và (13) tương ứng: 13 6.5.2 . Đặc t í nh công suất điện đầu vào theo nhiệt độ ngoài trời Công suất điện tiêu thụ P ful (t j ) (W) và P min (t j ) (W) của thi ế t bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngo à i trời t j được xác định theo công thức (5) và (14) tương ứng: 14 Công suất điện tiêu thụ P ful,f (t j ) (W) và P min,f (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (6) và (15) tương ứng: 15 6.5.3 . Xác định tổng tả i mùa sưởi (HSTL) Tổng tải mùa sưởi (HSTL), L HST được xác định theo công thức (7) 6.5.4 . Xác định năng lượng tiêu thụ ở chế độ mùa sưởi (HSEC) Năng lượng tiêu thụ ở chế độ mùa sưởi (HSEC), C HSE , được xác định bằng công thức (16) 16 M ố i quan hệ giữa đặc tính năng suất sưởi và công suất điện tiêu thụ v ớ i phụ tải sưởi ở nhiệt độ ngoài trời t j được thể hiện trong Hình A2 Phụ lục A. a) Trong phạm vi nhiệt đ ộ không đóng bă n g (t j ≤ -7 °C hoặc 5,5 °C ≤ t j ) 1) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ nhất ( L h (t j ) ≤ f min (t j ) ) P mf (t j ) = P fu l (t j ) = P RH (t j ) = 0 trong công thức 16 f (t j ) = f min (t j ) trong công thức 9 2) Làm việc theo c hu kỳ cấp thứ hai ( f min (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ful (t j )) P (t j ) = P ful (t j ) = P RH (t j ) = 0 t r ong công thức 16 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P mf (t j ) = X mf (t j ) x P min (t j ) + (1 - X mf (t j )) x P ful (t j ) (17) (18) 3) Làm việc ở năng suất sư ở i đầy tải (L h (t j ) > f ful (t j )) P (t j ) = P m f (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful (t j ) trong công thức 11 P (t j ) = P ful (t j ) b) Tr o ng phạm vi nhiệt độ đóng băng (-7 °C <> j < 5,5=""> 1) Làm việc theo chu kỳ cấp t h ứ nhất (L h (t j ) ≤ f min,f (t j )) P mf (t j ) = P fu l (t j ) = P RH (t j ) = 0 trong công thức 16 f (t j ) = f min,f (t j ) trong công thức 9 P (t j ) = P min ,f (t j ) 2) Làm việc theo chu kỳ c ấ p thứ hai ( f min,f (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ful,f (t j )) P (t j ) = P fu l (t j ) = P RH (t j ) = 0 trong công th ứ c 16 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P mf (t j ) = X mf (t j ) x P min,f (t j ) + (1 - X mf (t j ) ) x P ful,f (t j ) (19) (20) 3 ) Làm việc ở năng suất sư ởi đầy tải ( L h (t j ) > f ful,f (t j ) ) P (t j ) = P mf (t j ) = 0 X (t j ) = F P L (t j ) = 1 f (t j ) = f ful,f (t j ) trong công thức (11) P (t j ) = P ful,f (t j ) 6.6. Đặc tính mùa sưởi của thiết bị có nhiều cấp năng suất 6.6.1 . Đặc tính năng suất sưởi theo nhiệt độ ngoài trời Năng suất f ful (t j ), f min (t j ) (W), f ext (t j ) (W) và f haf (t j ) ( W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (3), (12), (21) và (22) tương ứng: (21) (22) Năng suất f ful,f (t j ) ( W), f min,f (t j ) ( W) , f ext,f (t j ) ( W) và f haf,f (t j ) ( W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (4), (13), (23) và (24) tương ứng: (23) (24) 6.6.2 . Đặc t í nh công suất điện tiêu thụ theo nhiệt độ ngoài trời Công suất điện tiêu thụ P ful (t j ) (W), P min (t j ) (W), P ext (t j ) (W) và P haf (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (5), (14), (25) và (26) tương ứng: (25) (26) Công suất điện tiêu thụ P ful,f (t j ) (W), P min,f (t j ) (W), P ext,f (t j ) (W) và P haf,f (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (6), (15), (27) và (28) tương ứng: (27) (28) 6.6.3 . Xác định tổng t ả i mùa sưởi (HSTL) Tổng tải mùa sưởi (HSTL), L HST được xác định theo công thức (7) 6.6.4 . Xác định năng l ượ ng tiêu thụ ở c h ế độ mùa sưởi (HSEC) Khi d ữ liệu về năng su ấ t sưởi tải nhỏ nhất có sẵn, năng lượng tiêu thụ ở chế độ mùa sưởi (HSEC), C HSE , đ ược xác định bằng công thức (29) (29) Khi dữ liệu về năng suất sưởi tải nhỏ nhấ t chưa bi ế t, năng lượng tiêu thụ ở chế độ mùa sưởi (HSEC), C HSE , được xác định bằng công thức (30): (30) Mối q u an hệ giữa đặc t í nh năng s uất sưở i và công suất điện tiêu thụ với phụ t ải sưởi ở nhiệt độ ngoài tr ờ i t j đ ược th ể hiện trong H ì nh A.3 Phụ lục A. 6.6.4.1 . Trường h ợ p t í nh toán bằng công thức (29) a) Trong phạm vi nhiệt độ không đóng bă n g (t j ≤ - 7°C hoặc 5,5 o C ≤ t j ) 1) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ nhất ( L h (t j ) ≤ f min (t j ) ) P m h (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f min (t j ) trong công thức 9 P(t j ) = P min (t j ) 2) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ hai ( f min (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f haf (t j ) ) P (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P mh (t j ) = X mh (t j ) x P min (t j ) + (1 - X mh (t j )) x P haf (t j ) (31) (32) 3) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ ba ( f haf (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ful (t j )) P (t j ) = P mh (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P hf (t j ) = X hf (t j ) x P haf (t j ) + (1 - X hf (t j )) x P ful (t j ) (33) (34) 4) L à m việc theo chu kỳ cấp thứ tư ( f ful (t j ) ) ≤ L h (t j ) ≤ f ext (t j )) P (t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 trong công thức 29 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P fe (t j ) = X fe (t j ) x P ful (t j ) + (1 - X fe (t j )) x P ext (t j ) (35) (36) Đối với những thi ế t bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải P (t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful (t j ) t rong công thức 11 P fe (t j ) = P ful (t j ) 5) L à m việc ở năng suất sưởi quá tải (L h (t j ) > f ext (t j )) P (t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ext (t j ) t rong công thức 11 Đối với những thiết bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải việc tính toán là không cần thiết . b) Trong phạm vi nhiệt độ đóng băng (-7°C t j 5,5°C) 1) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ nhất (L h (t j ) ≤ f min,f (t j )) P mh (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f min,f (t j ) t rong công thức 9 P (t j ) = P min,f (t j ) 2) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ hai ( f min,f (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f haf,f (t j ) ) P (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P mh (t j ) = X mh (t j ) x P min,f (t j ) + (1 - X mh (t j )) x P haf,f (t j ) (37) (38) 3) Làm việc theo ch u kỳ cấp t hứ ba ( f haf,f (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ful,f (t j ) ) P (t j ) = P mh (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P hf (t j ) = X hf (t j ) x P haf,f (t j ) + (1 - X hf (t j )) x P ful,f (t j ) (39) (40) 4) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ tư ( f ful,f (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ext,f (t j ) ) P (t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P fe (t j ) = X fe (t j ) x P ful,f (t j ) + (1 - X fe (t j )) x P ext,f (t j ) (41) (42) Đối với những thiế t bị khôn g l à m việc ở năng suất sưởi quá tải P (t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful,f (t j ) trong công thức (11) P fe (t j ) = P ful,f (t j ) 5) Làm việc ở năng suất sưởi quá tải (L h (t j ) > f ext ,f (t j )) P (t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ext,f (t j ) trong công thức (11) P ful (t j ) = P ful,f (t j ) Đ ố i với những thi ế t bị kh ô ng làm việc ở năng suất sưởi quá tải việc tính toán là không cần thiết 6.6.4.2 . Trường hợp tính toán bằng công thức (30) a) Trong phạm vi nhiệt độ không đóng băng (t j - 7 °C hoặc 5,5 °C ≤ t j ) 1) L à m việc theo chu kỳ cấp thứ nhất (L h (t j ) ≤ f haf (t j )) P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f haf (t j ) trong công thức 9 P (t j ) = P haf (t j ) 2) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ hai ( f haf (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ful (t j )) P (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P hf (t j ) được xác định theo công thức (33) X hf (t j ) được xác định theo công thức (34) 3) L à m việc theo chu kỳ cấp thứ ba ( f ful (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ext (t j )) P (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 trong công thức (30) X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P fe (t j ) được xác định theo công thức (35) X fe (t j ) được xác định theo công thức (36) Đối với những thiết bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải P (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful (t j ) trong công thức (11) P fe (t j ) = P ful (t j ) 4) Làm việc ở năng suất sưởi quá tải (L h (t j ) > f ext (t j )) P (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ext (t j ) trong công thức (11) P (t j ) = P ext (t j ) Đ ố i với những thiết bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải việc tính toán là không cần thiết . b) Trong phạm vi nhiệt độ đóng băng (-7°C t j 5,5°C) 1) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ nhất (L h (t j ) ≤ f haf,f (t j )) P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f haf,f (t j ) trong công thức (9) P (t j ) = P haf,f (t j ) 2) Làm việ c theo ch u kỳ cấp t hứ hai ( f haf,f (t j )) ≤ L h (t j ) ≤ f ful,f (t j )) P (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P hf (t j ) được xác định theo công thức (39) X hf (t j ) được xác định theo công thức (40) 3) Làm việc theo chu kỳ cấp thứ ba ( f ful,f (t j )) ≤ L h (t j ) ≤ f ext,f (t j )) P (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 P fe (t j ) được xác định theo công thức ( 41 ) X fe (t j ) được xác định theo công thức (4 2 ) Đối với những t hiết bị kh ô ng làm việc ở năng suất sưởi quá tải P (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful,f (t j ) trong công thức (11) P fe (t j ) = P ful,f (t j ) 4) Làm việc ở năn g suất sưởi quá tải (L h (t j ) > f ext ,f (t j )) P (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ext,f (t j ) trong công thức (11) P ful (t j ) = P ful,f (t j ) Đối với nh ữ ng thiế t bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải v i ệc t í nh toán l à không cần thiết 6.7. Đặc tính mùa sưởi của thiết bị điều có năng suất vô cấp Cá c hệ số thể hiện trong Bả ng 1 có thể được sử dụng cho mỗi đặc tính. 6.7.1 . Đặc t í nh năng suất sưởi theo nhiệt độ ngoài trời Năng suất f ful (t j ) (W), f min (t j ) (W), f ext (t j ) (W) và f haf (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt đ ộ ngoài trời t j được xác định theo công thức (3), (12), (21) và (22) tương ứng: Năng suất f ful,f ( t j ) (W), f min,f ( t j ) (W), f ext,f ( t j ) (W) và f haf,f ( t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (4), (13), (23) và (24) tương ứng: 6.7.2 . Đặc tính công suất điện tiêu thụ theo nhiệt độ ngoài trời C ô ng suất điện tiêu thụ P ful (t j ) (W), P min (t j ) (W), P ext (t j ) (W) và P haf (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng v ớ i nhiệt độ ngo à i trời t j được xác định theo công thức (5), (14), (25) v à (26) tương ứng: Công suất điện tiêu thụ P ful,f (t j ) (W), P min,f (t j ) (W), P ext,f (t j ) (W) và P haf,f (t j ) (W) của thiết bị khi vận hành ở chế độ sưởi ứng với nhiệt độ ngoài trời t j được xác định theo công thức (6), (15), (27) và (28) tương ứng. 6.7.3 . Xác định tổng tải mùa sưởi (HSTL) Tổng tải mùa sưởi (HSTL), L HST đ ược xác định theo công thức (7) 6.7.4 . Xác định năng lượng đầu vào ở chế độ sư ởi mùa (HSEC) Mối quan hệ giữa đặc t í nh năng suất sưởi và công suất điện tiêu thụ với phụ tải sưởi ở nhiệt độ ngoài trời t j được thể hiện trong Hình A.4 Phụ lục A. Khi dữ liệu về năng suất sưởi tải nhỏ nhất có sẵn, năng lượng tiêu thụ ở chế độ sưởi toàn mùa (HSEC), C HSE , được xác định theo công thức (29) Khi dữ liệu về năng suất sưởi tải nhỏ nhất chưa bi ế t, năng lượng tiêu thụ ở chế độ sưởi toàn mùa (HSEC), C HSE , được xác định theo công thức (30) 6.7.4.1 . Trường hợp tính toán b ằn g công thức (29) a) Trong phạm vi nhiệt độ không đóng băng (t j ≤ -7 °C hoặc 5,5 °C ≤ t j ) 1) Làm việc theo chu kỳ (L h (t j ) ≤ f min (t j )) P m h (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f min (t j ) trong công thức (9) P (t j ) = P min (t j ) 2) Làm việc trong ph ạ m vi năng suất sư ởi t ả i nhỏ nhất đến năng suất sưởi nửa tải ( f min (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f haf (t j )) P (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 C OP (t), hệ số hiệu suất (COP) ở nhiệt độ ngoài trời t, được xác định như sau: (43) Giả thiết r ằ ng COP thay đổi tuyến t í nh theo nhiệt độ ngoài trời khi năng suất thay đ ổ i liên tục (44) Trong đó t d là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải (xem Phụ lục E); C OP , ha f (t d ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f haf (t d ) và P(t) = P haf (t d ); t q là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi tải nhỏ nhất (xem Phụ lục E); C OP , m i n (t q ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f min (t q ) và P(t) = P min (t q ); P mh (t j ) xác định bằng công thức (45). (45) T rong đó C OP (tj) = C OP , m in (t j ) 3) Làm việc trong phạm vi năng suất sưởi nửa tải đến năng suất sưởi đầy tải ( f haf (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ful (t j )) P(t j ) = P mh (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X (t j ) = F PL (t j ) = 1 C O P (t), hệ số hiệu suất (COP) ở nhiệt độ ngoài trời t, được xác định theo công thức (43) Giả thiết r ằ ng COP thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ ngoài trời khi năng suất thay đổi liên tục (46) Trong đó t a là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi đầy tải (xem Phụ lục E); C OP ,f u l (t a ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f ful (t a ) và P(t) = P ful (t a ); t d là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải (xem Phụ lục E); C OP , ha f (t d ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f haf (t d ) và P(t) = P haf (t d ); P hf (t j ) được xác định bằng công thức (45), trong đó C O P (t j ) = C O P , h f (tj). 4) Làm việc với năng suất sưởi đầy tải hoặc trong phạm vi năng suất sưởi đầy tải đến năng suất sưởi quá tải ( f ful (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ext (t j )) Đối với những thiết bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải P(t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful (t j ) trong công thức (11) P fe (t j ) = P ful (t j ) Nếu có chế độ quá tải P(t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 (47) Trong đó t h là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi quá tải (xem Phụ lục E); C OP , ex t (t h ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f ext (t h ) và P(t) = P ext (t h ); t a là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi đầy tải (xem Phụ lục E); C OP , fu l (t a ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f ful (t a ) và P(t) = P ful (t a ); P fe (t j ) được xác định bằng công thức (45), trong đ ó C O P (t j ) = C O P , fe (t j ) . 5) Làm việc ở năng suất sưởi quá tải (L h (t j ) > f ext ,f (t j )) P(t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ext (t j ) trong công thức (11) Đối với những thiết bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải việc tính toán là không cần thiết . b) Trong phạm vi nhiệt độ đóng băng (-7°C t j 5,5°C) 1) Làm việc theo chu kỳ (L h (t j ) ≤ f min,f (t j )) P m h (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f min,f (t j ) trong công thức (9) P(t j ) = P min ,f (t j ) 2) Làm việc trong phạm vi năng suất sưởi tải nhỏ nhất đến n ă ng suất sưởi nửa tải ( f min,f (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f haf,f (t j )) P(t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 (48) Trong đó t r là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi tải nhỏ nhất khi làm việc ở chế độ đóng băng (xem Phụ lục E); C OP , min ,f (t r ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f min,f (t r ) và P (t) = P min,f (t r ) ; t e là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải khi làm việc ở chế độ đóng băng (xem Phụ lục E); C OP ,haf,f (t e ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f haf,f (t e ) và P(t) = P haf.f (t e ); P mh (t j ) được xác định bằng công thức (45), trong đó C O P (t j ) = C O P , mh , f (t j ). 3) Làm việc trong phạm vi năng suất sưởi nửa tải đến năng suất sưởi đ ầ y t ả i ( f haf,f (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ful,f (t j )) P(t j ) = P mh (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 C OP (t), hệ số hiệu suất (COP) ở nhiệt độ ngoài trời t, được xác định theo công thức (43) Giả thiết rằng COP thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ ngoài trời khi năng suất thiết bị thay đổi liên tục (49) Trong đó t g là nhiệt độ ngoài t rời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi đầy tải khi làm việc ở chế độ đóng băng (xem Phụ lục E); C OP ,ful,f (t g ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f ful,f (t g ) và P(t) = P ful,f (t g ); t e là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi nửa tải khi làm việc ở chế độ đóng băng (xem Phụ lục E); C OP , haf.f (t e ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f haf,f (t e ) và P(t) = P haf,f (t e ); P hf (t j ) được xác định bằng công thức (45), trong đó C OP (t j ) = C OP,hf,f (t j ). 4) Làm việc với năng suất sưởi đầy tải hoặc trong phạm vi năng suất sưởi đầy tải đến năng suất sưởi quá tải ( f ful,f (t j ) ≤ L h (t j ) ≤ f ext,f (t j )) Đối với những thiết bị không làm việc ở năng suất sưởi quá tải P(t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ful,f (t j ) trong công thức (11) P fe (t j ) = P ful,f (t j ) Nếu có chế độ quá tải P(t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 (50) Trong đó t f là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi quá tải khi làm việc ở chế độ đóng băng (xem Phụ lục E); C OP.ex t,f (t f ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f ext,f (t f ) và P(t) = P ext,f (t f ); t g là nhiệt độ ngoài trời khi phụ tải sưởi bằng năng suất sưởi đầy tải khi làm việc ở chế độ đóng băng (xem Phụ lục E); C OP , fu l,f (t g ) được xác định theo công thức (43) khi f (t) = f ful,f (t g ) và P(t) = P ful,f (t g ); P fe (t j ) được xác định bằng công thức (45), trong đ ó C O P (t j ) = C O P , fe ,f (t j ) . 5) Làm việc ở năng suất sưởi quá tải (L h (t j ) > f ext,f (t j )) P(t j ) = P mh (t j ) = P hf (t j ) = P fe (t j ) = 0 X(t j ) = F PL (t j ) = 1 f (t j ) = f ext,f (t j ) trong công thức (11) P ful (t j ) = P ful,f (t j ) Đối với những thiết bị không l à m việc ở năng suất sưởi quá tải việc t í nh toán là không cần thiết. 6.7.4.2 . Trường h ợ p tính to á n bằng công thức (30) a) Trong phạm vi nhiệt độ không đóng băng (t j ≤ -7 °C hoặc 5,5 °C ≤ t j ) 1) Làm việc theo chu kỳ (L h (t j ) ≤ f haf (t j )) P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f haf (t j ) trong công thức (9) P(t j ) = P haf (t j ) 2) L à m việc trong phạm vi năng suất sưởi nửa tải đến năng suất sưởi đầy tải ( f haf (t j )) ≤ L h (t j ) ≤ f ful (t j )) T í nh toán tương tự như 6.7.4.1 a) 3). 3) Làm việc với năng suất sưởi đầy tải hoặc trong phạm vi năng suất sưởi đầy tải đến năng suất sưởi quá tải ( f ful (t j )) ≤ L h (t j ) ≤ f ext (t j )) Tính toán tương tự như 6.7.4.1 a) 4) 4) Làm việc ở năng suất sưởi quá tải ( L h (t j ) > f ext (t j )) Tính toán tương tự như 6.7.4.1 a) 5) b) Trong phạm vi nhiệt độ đóng băng (-7 °C <> j < 5,5=""> 1) Làm việc theo chu kỳ (L h (t j ) ≤ f haf (t j )) P hf (t j ) = P fe (t j ) = P ext (t j ) = P RH (t j ) = 0 f (t j ) = f haf,f (t j ) trong công thức (9) P(t j ) = P haf,f (t j ) 2) Làm việc trong phạm vi năng suất sưởi nửa tải đến năng suất sưởi đầy tải ( f haf,f (t j )) ≤ L h (t j ) ≤ f ful,f (t j )) Tính toán tương tự như 6.7.4.1 b) 3) 3) Làm việc với năng suất sưởi đầy tải hoặc trong phạm vi năng suất sưởi đầy tải đến năng suất sưởi quá tải ( f ful,f (t j )) ≤ L h (t j ) ≤ f ext,f (t j )) Tính toán tương tự như 6.7.4.1 b) 4) 4) Làm việc ở năng suất sưởi quá tải (L h (t j ) > f ext,f (t j )) Tính toán tương tự như 6.7.4.1 b) 5). 7. Báo cáo thử Báo cáo thử phải gồm: a) Kiểu thiết bị; b) Danh mục các điểm thử bắt buộc đã thực hiện, giá trị năng suất sưởi và COP thu được ; c) Danh mục các điểm thử tùy chọn đã thực hiện, và giá trị năng suất sưởi v à COP thu được; d) Các giá trị mặc định đã sử dụng; e) Đối với hệ thống đa cụm, tổ hợp các giàn trong nhà v à giàn ngoài trời. Đối với thiết bị c ó năng suất sưởi ấm vô cấp , phải chỉ ra các cài đặt tần số đối với từng phép thử. Hệ số hiệu quả sưởi toàn mùa (HSPF) phải công bố giá trị đến 3 chữ số có nghĩa, có tham khảo đến tải sưởi xác định chuẩn và phân bố bin nhiệt độ ngoài trời chuẩn sử dụng. Phụ lục A (tham khảo) Các hình vẽ CHÚ DẪN: X Nhiệt độ ngoài trời Y1 Năng suất sưởi hoặc tải sưởi Y2 Công suất điện tiêu thụ Hình A.1 - Năng suất sưởi, công suất điện tiêu thụ và t ả i s ưởi đối với thiết bị có năng suất sưởi c ố định CHÚ DẪN: X Nhiệt độ ngoài trời Y1 Năng suất sưởi ấm hoặc tải sưởi ấm Y2 Công suất điện tiêu thụ H ì nh A.2 - Năng suất sưởi, công suất điện tiêu thụ và tải sưởi đối với thiết bị có hai cấp năng suất sưởi CHÚ D Ẫ N: X Nhiệt độ ngoài trời Y1 Năng suất sưởi ấ m hoặc tải sưởi ấ m Y2 C ô ng suất điện tiêu thụ Hình A.3 - Năng suất sưởi, công suất điện tiêu thụ và tải sưởi đối v ới thiết bị có nhiều cấp năng suất sưởi CHÚ DẪN: X Nhiệt độ ngoài trời Y1 Năng suất sưởi ấ m hoặc tải sưởi ấ m Y2 Công suất điện tiêu thụ Y3 Hệ số hiệu suất (COP) Hình A.4 - Năng suất sưởi, công suất điện đầu vào, tải sưởi và COP đối với thiết bị điều ch ỉ nh năng suất vô cấp Phụ lục B (tham khảo) Tính toán hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng (THSPF) B.1 . Yêu cầu chung Phần phụ lục này áp dụng cho thiết bị ch ỉ dùng để sưởi và thiết bị có khả năng đ ả o chiều. B.2 . Phương pháp đo điện năng tiêu thụ trong chế độ không hoạt động Thiết bị vẫn được kết nối với nguồn điện sau 6 h ngắt máy. Điều kiện nhiệt độ trong nhà và ngoài trời bằng 20 °C có thể đạt được. Điện năng tiêu thụ sẽ được đo sau một giờ các điề u kiện nhiệt độ đạt cân bằng. Thử nghiệm tương tự được lặp lại với điều kiện nhiệt độ 5 °C, 10 °C và 15 °C với thời gian ổn định là 2 h cho mỗi phép thử nghiệm. Như một trường hợp tham khảo, giá trị điện năng tiêu thụ s ẽ được nhân với hệ số khối lượng như trong Bảng B.1 sau đó tích phân để tính ra lượng điện năng tiêu thụ ở chế độ không hoạt động, P i a . Việc t í nh toán công suất không hoạt động có thể cũng phải t í nh đến ảnh hư ở ng của các điều kiện thời tiết và biểu đồ vận hành. CHÚ THÍCH: N ế u kết quả của các phép thử nghiệm ở 20 °C và 5 °C cho kết quả sai khác trong khoảng 5 % hoặc 1 W thì các phép thử ở nhiệt độ 15 °C và 10 °C là không bắt buộc. Giá trị trung b ì nh của các kết quả này được sử dụng cho bốn điều k iện nhiệt độ xem xét. Bảng B.1 - Giá trị trọng số tham khảo để xác định điện năng tiêu thụ ở chế độ không hoạt động Điều kiện nhiệt độ 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C Trọng số 0,05 0,13 0,27 0,55 Điện năng tiêu thụ ở chế độ không hoạt động (IAEC) được xác định theo công thức (B.1) C IAE = H ia x P ia (B.1) Trong đó C I AE là điện n ă ng tiêu thụ ở chế độ không hoạt động; H ia là số giờ ở chế độ không hoạt động được cho trong Bảng B2; P i a là khối lượng điện năng tiêu thụ trung bình. B.3 . Tính toán hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng (THSPF) Hệ số hiệu quả mùa sưởi t ổng (THSPF), F THSP , được xác định bởi công thức (B.2) F THSP = L HST /(C HSE + C IAE ) (B.2) Tính toán L HST và C HSE theo phần ch í nh của TCVN 1 0 273-2 (IS O 16358-2). Điện năng tiêu thụ ở chế độ không hoạt động (IAEC), C I AE , được tính bằng công thức (B.1). Số giờ mặc định ở các chế độ để tính toán hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng tham khảo được thể hiện trong Bảng B.2. Việc tính toán hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng cũng cần phải kể đến ảnh hư ở ng số giờ phân ph ố i ở chế độ khác B ả ng B.2 - S ố giờ mặc định ở các chế độ để tính toán hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng tham khảo Thiết bị Chế độ hoạt động, h Chế độ không hoạt động, h Chết độ ngắt kết nối, h Chỉ sưởi 2866 4077 1817 Đ ả o chiề u 2866 (Làm lạnh: 1817) 4077 0 Phụ lục C (quy định ) Phương pháp thử và tính toán hệ số suy giảm của chu kỳ làm việc C.1 . Thử sưởi theo chu kỳ Thử sưởi theo chu kỳ phải được thực hiện theo Phụ lục A của TCVN 6576 (ISO 5151) và Phụ lục B của TCVN 6577 (ISO 13253) và TCVN 9981 (ISO 15042) cũng như quy định trong C.2 của Phụ lục này. Điều kiện thử sưởi theo chu kỳ được thể hiện trong Bảng C.1. B ả ng C.1 - Điều kiện nhiệt độ và độ ẩ m đ ố i trong thử sưởi theo chu kỳ Thử nghiệm Nhiệt độ trong nhà, °C) Nhiệt độ ngoài trời, °C) Bầu khô B ầ u ướt max Bầu khô Bầu ướt Thử nghiệm A (bắt buộc) Ổ n định 20 15 7 6 Thử nghiệm B (tùy chọn) Chu kỳ 20 15 7 6 CHÚ TH Í CH 1: Duy tr ì hiệu áp suất t ĩ nh hoặc áp suất động tại vòi phun không kh í trong thời kỳ ON bằng hiệu áp suất tĩnh hoặc áp suất động đo đ ược trong suố t thử nghiệm A. CHÚ THÍCH 2: Đối với thi ế t b ị điều c h ỉ nh năng su ất v ô c ấ p, thử nghiệm sưởi theo chu kỳ l à không cần thiết. Thông tin trên ch ỉ đ ể t ham khảo. Thời gian của giai đoạn BẬT (ON) và T Ắ T (OFF) trong thử làm việc theo chu kỳ như thể hiện trong Bảng C.2. Bảng C.2 - Th ời gian của giai đoạn ON và OFF trong thử làm việc theo chu kỳ Kiểu thiết bị Chế độ làm việc Khoảng thời gian (min) 1 chu kỳ (min) ON OFF Kiểu năng suất c ố định Năng suất sưởi đầy tải 6 24 30 Kiểu điều ch ỉ nh năng suất hai c ấ p Năng suất sưởi tải nhỏ nhất 6 24 30 Kiểu điều chỉnh n ă ng suất đa cấp Năng suất sưởi nửa tải hoặc Năng suất sưởi tải nhỏ nhất a 6 24 30 Kiểu điều ch ỉ nh năng suất vô cấp b Năng suất sưởi nửa tải hoặc Năng suất sưởi tải nhỏ nhất a 12 48 60 a Nếu kh ô ng thử nghiệm được ở ch ế độ làm việc năng suất sưởi ấ m nửa t ả i th ì phải thử nghi ệ m ở chế độ năng suất sưởi tải nhỏ nhất, khi đó chế độ vận hành ổ n định n ă ng suất sưởi tải nhỏ nh ấ t được đo đạc. C.2 . Qu y trình thử C .2.1 . Quy tr ì nh thử đối với chế độ sưởi, trạng thái ổ n định (thử nghiệm A) Trước khi ghi số liệu trong thử trạng thái ổn định, vận hành thiết bị í t nhất 1 h sau khi đạt được trạng thái ổn định. Ghi lại giá trị n ă ng suất sưởi và công suất điện tiêu thụ trong thử trạng thái ổ n định. Để chuẩn bị cho thử làm việc theo chu kỳ C .2.2, ghi lại lưu lượng thể tích không khí trong phòng trung bình nhận được từ hoặc chênh lệch áp suất hoặc áp suất động tại vòi phun lưu lượng và đặc tính của không khí. C .2.2 . Quy trình thử đ ối với chế độ sưởi là việc theo chu kỳ tùy chọn (thử nghiệm 6) C .2.2.1 . Đi ề u kiện thử Sau khi hoàn thành thử trạng thái ổn định, tháo thiết bị thử theo phương pháp Entanpi khôn g khí bên ngoài, nếu có k ế t n ố i, và bắt đầu v ậ n h à nh theo chu kỳ OFF/ON máy nén bằng tay. B ố tr í t h ử cần giống với bố tr í trong thử trạng thái ổn định. Khi thử nghiệm bơm nhiệt, giữ van đ ả o chiều khi máy nén OFF ở cùng vị tr í khi máy nén ON, trừ khi thay đổi tự động theo bộ điều khiển của thiết bị. Khoảng thời gian ON và OFF phải theo như B ả ng C.2. Lặp lại chu kỳ ON v à OFF của máy nén cho đ ế n khi hoàn thành phép thử. Cho phép c á c cơ c ấ u điều khiển của thiết bị điều chỉnh chu kỳ làm việc của quạt giàn ngoài trời. Trong mọi trường hợp, sử dụng quạt hút của thiết bị đo dòng không khí cùng với quạt của giàn trong nhà, nếu được lắp đặt và làm việc, để xấp xỉ đáp ứng từng bước trong lưu lượng không khí giàn trong nh à . C.2.2.2 . Đo bằng cơ cấu điều khiển quạt hút tự động của thiết bị đo dòng không khí Nếu thiết bị đo dòng không khí có chức năng điều chỉnh áp suất tĩnh một cách tự động và tức thời sao cho hiệu áp suất tĩnh bằng không đối với thiết bị không ống dẫn hoặc bằng giá trị áp suất bên ngoài nhất định đ ố i với thiết bị có ống dẫn b ằ ng cách điều ch ỉ nh hoạt động của quạt hút. Độ chênh áp suất tĩnh của vòi phun v à áp suất động được đo bằng thiết bị đo lưu lượng dòng khí c ó cơ cấu điều khiển quạt hút tự động và giá trị được đo ở thử nghiệm trạng thái ổn định phải nằm trong phạm vi 2% trong vòng 15 s sau khi b ắ t đầu dòng không khí. Nếu thiết bị đo dòng không khí không đáp ứng các yêu cầu hoặc nếu thiết bị không có khả năng tự động điều khiển quạt hút th ì có thể đo bằng cách điều ch ỉ nh quạt hút bằng tay. C .2.2.3 . Đo bằng cách sử dụng cơ c ấ u điều khiển quạt hút bằng tay của thiết bị đo dòng không khí Điều chỉnh quạt hút để nhanh ch ó ng đạt được và sau đó duy trì chênh lệch áp suất tĩnh của vòi phun hoặc áp suất động ở cùng giá trị như đo được trong thử nghiệm trạng thái ổn định. Chênh lệch áp suất hoặc áp suất động cần nằm trong khoảng 2 % giá trị nhận được từ thử nghiệm trạng thái ổn định trong vòng 15 s sau khi bắt đầu dòng không khí. C .2.2.4 . Thu thập dữ liệu Sau khi hoàn thành ít nhất hai chu kỳ OFF/ON hoàn chỉnh của máy nén, xác định năng suất sưởi ấm tổng và năng lượng tiêu thụ t ổ ng trong khoảng thời gian thu thập dữ liệu tiếp theo b ấ t kỳ. Kiểm định dung sai của nhiệt độ độ bầu ướt là ± 2,5 °C phía giàn trong nhà và ± 5 °C phía giàn ngoài trời như trong TCVN 6576 (ISO 5151), TCVN 6577 (ISO 13253) và TCVN 9981 (ISO 15042). Tính chất mẫu không khí, tốc độ lưu thông và điện áp được lấy mẫu ít nhất 2 min một lần trong khoảng thời gian mà không khí chạy qua giàn. Ghi lại nhiệt độ bầu khô của không khí đi vào và đi ra kh ỏ i giàn trong nhà ở trong khoảng thời gian 10 s hoặc í t hơn. Tích phân năng suất sưởi ấm và công suất điện tiêu thụ trong các chu kỳ hoàn ch ỉ nh. Đối với các thiết bị có ố ng dẫn thử nghiệm với quạt trong phòng, thì tích phân công suất điện tiêu thụ từ trạng thái OFF của quạt trong phòng đến vị trí OFF tiếp theo. Đối với c á c thiết bị có ống dẫn khác và thiết bị không ống dẫn, t í ch phân công suất điện tiêu thụ từ trạng thái OFF của máy nén đến trạng thái OFF tiếp theo của máy nén. Hệ số suy giảm (C D ) phải được tính bằng công thức (C.1). (C1) Trong đ ó f ful(cyc) năng suất sưởi (W) của điều hòa không khí khi làm việc ở chế độ sưởi với năng suất sưởi định mức được thử bởi phương pháp quy định trong C .2.2; P ful(cyc) c ô ng suất điện tiêu thụ (W) khi làm việc ở chế độ sưởi với năng suất sưởi định mức được thử bởi phương pháp quy định trong C .2.2; f ful năng suất sưởi (W) của điều hòa không khí khi làm việc ở chế độ sưởi v ớ i n ă ng suất sưởi định mức được thử bởi phương pháp quy định trong C .2.1; P ful công suất điện tiêu thụ (W) khi làm việc ở chế độ sưởi với năng suất sưởi định mức được thử bởi phương pháp quy định trong B.2.1; C OP,ful(cyc) hệ số hiệu quả của điều hòa không khí khi làm việc ở chế độ sưởi với năng suất sưởi ấm định mức được thử nghiệm bởi phương pháp quy định trong C .2.2; C OP,ful hệ số hiệu quả của điều hòa không khí khi làm việc ở chế độ sưởi với n ă ng suất sưởi định mức được thử bởi phương pháp quy định trong C .2.1; F HL,ful tỷ số giữa f ful(cyc) và f ful . Công thức (C.1) có thể áp dụng cho chu kỳ làm việc năng suất sưởi nửa tải f haf(cyc) và chu kỳ làm việc với năng suất sưởi tải nhỏ nhất f min(cyc) . Phụ lục D (tham khảo) Tính toán hệ số hiệu quả theo mùa khi thiết lập một tải sưởi nhất định Một tải sưởi nhất định thay đổi rộng rãi từ vùng này đến vùng khác phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, cấu trúc tòa nhà, và tình huống điều hòa không khí và bơm nhiệt (sau đây gọi chung là thiết bị) được sử dụng. Để ước lượng và so sánh sự sai khác hệ số hiệu quả theo mùa của thiết bị, một tải sưởi đại diện sẽ được thiết lập. V ì mục đích trên, phần phụ lục này sẽ Thiết lập tải sưởi nhỏ nhất đại diện và tr ì nh b à y phương pháp ước lượng cho thiết bị làm việc với tải không đ ổ i đó. Phần phụ lục này cũng chỉ ra phương thức t í nh toán hệ số hiệu quả theo mùa của thiết bị được lắp đặt ở một vùng hoặc tòa nh à nh ấ t định. D.1 . Hệ số hiệu quả mùa sưởi (HSPF) T í nh toán hệ số hiệu quả mùa sưởi (HSPF) được giới thiệu trong phần nội dung chính ứng với từng loại thiết bị. D.1.1 . Thiết lập số gi ờ hoạt đ ộng ở chế độ sưởi ứng với các khoảng nhiệt độ (bin hours) ngoài trời trong một vùng cụ thể. Số gi ờ hoạt động ở chế độ sưởi ứng với các khoảng nhiệt độ ngoài trời trong mùa sưởi cần đư ợ c thiết lập. D.1.2 . Thiết lập t ả i sưởi xác định, L h a) Thiết lập một giá trị nhiệt độ ngoài trời ứng với tải sưởi 100 %. b) Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất được xác định từ số liệu trong D.1.1, trong đó có loại trừ những giá trị bất thường. c) Phụ t ả i của tòa nhà được tính toán để xác định năng suất sưởi yêu cầu tại nhiệt độ ngoài trời 100 % t ả i. d) Nhiệt độ ngoài trời 0 % tải phải được thiết lập dựa trên t ả i t í nh toán của tòa nhà và mục đích sử dụng thiết bị. e) Từ những dữ kiện trên sẽ thu được đường cong phụ tải. D.1.3 . Các đặc điểm phụ thuộc nhiệt độ ngoài trời của thiết bị Các đặc điểm của thiết bị phụ thuộc v à o nhiệt độ ngoài trời gồm, năng suất sưởi, điện năng tiêu thụ đã trình bày trong phần nội dung ch í nh. Phụ lục E (tham khảo) Phương pháp xác định nhiệt độ tại điểm giao nhau giữa đường đặc tính tải xác định và đường đặc tính năng suất sưởi T ả i xác định L h (t j ) được tính từ công thức (E.1) tương tự như công thức (2) trong phần nội dung chính. (E.1) Trong trường hợp t 1 00 = 0°C, f full (t 100 ) = f full (7) x 0,82 Từng đặc t í nh năng suất sưởi f ful (t j ) được tính theo công thức (E.2) tương tự như công thức (3), (12) và (22) trong phần nội dung chính và f ful,f (t j ) được tính theo công thức (E.3) tương tự như công thức (4), (13) và (23) trong phần nội dung chính. (E.2) (E.3) Tương tự f ful (t j ) và f ful,f (t j ), f ext (t j ) và f ext,f (t j ) được tính toán theo công thức (E.4) và (E.5); f haf (t j ) và f haf,f (t j ) được tính toán theo công thức (E.6) và (E.7); f min (t j ) và f min,f (t j ) được tính toán theo công thức (E.8) và (E.9). (E.4) (E.5) (E.7) (E.7) (E.8) (E.9) Đi ể m giao nhau giữa đường đặc t í nh làm việc ở năng suất sưởi đầy tải và đường đặc tính t ả i, t a , được xác định từ công thức (E.1) và (E.2). L h (t j ) = f fu l (t j ) (E.10) Do đó, t a , được cho bởi công thức (E.11). (E.11) Điểm giao nhau giữa đường đặc t í nh làm việc ở năng suất sưởi đầy tải khi x ả băng và đường đặc tính tải , t g , được xác định từ công thức (E.1) và (E.3). (E.12) Do đó, t g , được xác định bởi công thức (E.13). (E.13) Điểm giao nhau giữa đường đặc tính làm việc ở năng suất sưởi quá tải và đường đặc tính tải , t h , được xác định từ công thức (E.1) và (E.4). (E.14) Do đ ó , t h , được xác định bởi công thức (E.15). (E.15) Điểm giao nhau giữa đường đặc tính làm việc ở năng suất sưởi quá tải khi x ả băng và đường đặc t í nh tải, t f , được xác định từ công thức (E.1) và (E.5). (E.16) Do đ ó , t f , được xác định bởi công thức (E.17). (E.17) Điểm giao nhau giữa đường đặc tính làm việc ở năng suất sưởi nửa tải và đường đặc tính t ả i, t d , được xác định từ công thức (E.1) và (E.6). (E.18) Do đó, t d , được xác định bởi công thức (E.19). (E.19) Điểm giao nhau giữa đường đặc tính làm việc ở năng suất sưởi nửa tải khi x ả băng v à đư ờ ng đặc t í nh t ả i, t e , được xác định từ công thức (E.1) và (E.7). (E.20) Do đó, t e , được xác định bởi công thức (E.21). (E.21) Điểm giao nhau giữa đường đặc tính làm việc ở năng suất sưởi tải nhỏ nhất và đường đặc tính t ải, t q , được xác định từ công thức (E.1) và (E.8). (E.22) Do đ ó, t q , được xác định bởi công thức (E.23). (E.23) Điểm giao nhau giữa đường đặc t í nh làm việc ở năng suất sưởi ấm t ải nhỏ nhất khi xả băng và đường đặc tính tải , t r , được xác định từ công thức (E.1) và (E.9). (E.24) Do đó, t r , được xác định bởi công thức (E.25). (E.25) Sử dụng giá trị mặc định f (-7) = 0,64 x f (7) trong B ả ng 1, f (t j ) tr ở th à nh công thức (E.26). (E.26) Mặc định f (-7) = 0 ,734 x f (2) được xác định theo công thức (E.26). Sử dụng mặc định khác f , f (2) = f (2)/1,12 trong Bảng 1 của phần nội dung chính, f (-7) = 0 ,734 x 1,12 f ,f ( 2) Do đ ó trở thành công thức 27 (E.27) Khi L h (t j ) = f (t j ) hoặc f ,f (t j ) , nhiệt độ t j , v ế phải của công thức (E.1) và (E.26) hoặc (E.27) là như nhau. Do đó, nhiệt độ t được tính toán bằng công thức (E.28) hoặc (E.29) (E.28) (E.29) MỤC LỤC Lời nó i đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ và định nghĩa 4 . Ký hiệu 5 . Th ử nghiệm 5.1 . Qu y định chung 5.2 . Điều kiện thử 5.3 . Phương pháp thử 6 . T í nh toán 6.1 . Hệ số hiệu qu ả mùa sư ở i (HSPF) và hệ số hiệu quả mùa sư ở i tổng (THSPF) 6.2 . Tải nhiệt xác định 6.3 . Phân bố khoảng nhiệt độ ( bin-nhiệt độ) ngoài trời ở chế độ sưởi 6.4 . Đặc t í nh mùa của thiết bị có năng suất cố định 6.5 . Đặc tính mùa sưởi của th iế t bị có năng suất hai cấp 6.6 . Đặc t í nh mùa sưởi của thết bị nhiề u cấp năng suất 6.7 . Đặc tính mùa sưởi của thiết bị năng suất vô cấp 7 . Báo cáo thử Phụ l ục : A (tham khảo) Các hình vẽ Phụ lục B (tham khảo) T í nh toán hệ số hiệu quả mùa sưởi tổng (THSPF) Phụ lục C (quy định) Ph ư ơng pháp thử và tí nh toán hệ số suy giảm của chu kỳ làm việc Phụ lục D (tham khảo) Tính toán hệ số hiệu quả theo mùa khi thiết lập một tải sưởi nhất định Phụ l ụ c E (tham khảo) Phương pháp xác đ ịnh nhi ệt độ tại điểm giao nhau giữa đường đặc tính t ả i xác định và đường đặc tính năng suấ t sưởi