TCVN7568-10:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-10:2015 (ISO 7240-10:2012) về Hệ thống báo cháy - Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-10:2015 ISO 7240-10:2012 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA KIỂU ĐIỂM Fire detec t ion and alarm systems - Part 10: Point-type flame detectors L ời nói đầu TCVN 7568-10:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-10:2012. TCVN 7568-10:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21, Thiết bị phòng cháy chữa cháy bi ê n soạn, Tổng c ục Tiêu chu ẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7568 (ISO 7240), Hệ thống báo ch á y bao gồm các phần sau: - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa. - Phần 2: Trung tâm báo cháy. - Phần 3: Thi ế t bị báo cháy bằng â m thanh. - Phần 4: Thi ế t bị cấp nguồn. - Phần 5: Đầu báo cháy nhiệt ki ể u điểm. - Phần 6: Đầu báo cháy kh í cacbon monoxit dùng pin điện hóa. - Phần 7 : Đầu b áo cháy kiểu điểm dùng ánh sáng, á nh sáng tán xạ hoặc ion hóa. - Ph ầ n 8: Đ ầ u báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit k ế t hợp với cảm bi ế n nhiệt. - Ph ầ n 9: Đ á m cháy t hử nghiệm dùng cho c á c đầu báo cháy. - Phần 10: Đầu báo cháy l ửa kiểu điểm. - Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy. - Phần 12: Đầu b áo cháy khói kiểu dây s ử dụng chùm tia sáng quang truyền thẳng. - Phần 13: Đánh giá t ính t ương thích của các bộ phận trong hệ thống. - Phần 14: Thiết k ế , lắp đặt, vận hành và bảo d ư ỡng các hệ thống b áo cháy trong và xung quanh tòa nhà. - Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt. ISO 7240, F i re detection and alarm systems (Hệ thống báo cháy) còn có phần sau: - Part 16: Soun d system cont r ol and indicating equipment (Thiết bị hiển thị và kiểm soát hệ thống âm thanh). - Part 17: Short-circuit isolators (Bộ cách điện ngắn mạch). - Part 18: Inpu t/ output devices (Thiết bị đóng/ngắt). - Part 19: Design, installation, commissioning and s ervice of sound systems for emergency purposes (Thiết kế, lắp đặt, ủy quyền và sử dụng h ệ thống âm thanh trong trường hợp khẩn cấp). - Part 20: Aspirating smoke detectors (Đầu báo khói kiểu hút). - Part 21: Routing equipment (Thi ế t bị dẫn). - Part 22: Smoke-detection equipment for ducts (Thiết bị phát hiện khói dùng cho đường ống). - Part 24: Sound-system loudspeakers (Loa hệ thống âm thanh). - Part 25: Components using radio transmission paths (Bộ phận sử dụng đường tr uyền radio) - Part 27: Point-type fire detectors using a scattered-light, transmitted-light or ionization smoke sensor, an electrochemical-cell carbon-monoxide sensor and a heat sensor (Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng ánh sáng tán xạ, ánh sáng truyền qua hoặc cảm biến khói ion hóa và cảm biến khí cac bon monoxit pin điện hóa và cảm biến nhiệt). - Part 28: Fire protection control equipment (Thiết bị kiểm s oát chữa cháy). HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA KIỂU ĐIỂM Fire detec t ion and alarm systems - Part 10: Point - type fire flame detectors 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí chất lượng cao cho các đầu báo cháy lửa, kiểu điểm phục hồi được vận hành bằng bức xạ từ một ngọn lửa để sử dụng trong các hệ thống báo cháy được lắp đặt trong các tòa nhà. Tiêu chu ẩ n này không áp dụng cho các đầu báo cháy l ửa có các đặc tính chuyên dùng, được triển khai cho các sự cố cháy riêng. Tiêu chuẩn có thể được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn trong đánh giá các kiểu đầu báo cháy lửa khác không được bao gồm tr o ng tiêu ch uẩ n này. Chất lượng sử dụng c ủa các đầu báo cháy lửa được đánh giá từ các kết quả thu được trong các phép thử riêng. Tiêu chuẩn này kh ông có ý định đặt ra bất cứ các hạn chế nào khác trong thiết kế và cấu tạo các đầu báo cháy lửa. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau r ấ t cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã n ê u. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nh ấ t, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 4255 (IEC 60529), C ấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP). TCVN 7568 - 1 (ISO 7240 - 1), Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa. TCVN 7592 (IEC 60064), Bóng đ è n có sợi đốt bằng von f ram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự - Yêu cầu chung về tính năng. TCVN 7699-1 (IEC 60068-1), Th ử nghiệm môi trường - Phần 1: Quy định chung và hướng dẫn. TCVN 7699-2-1 (IE C 60068-2-1), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-1: C á c thử nghiệm.Thử nghiệm A: Lạnh. TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), Thử nghiệm môi trường - Ph ầ n 2-2: Các thử nghiệm.Th ử nghiệm B: Nóng khô. TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-6: Các thử nghiệm. T h ử nghiệm Fc: Rung (Hình Sin). TCVN 7699-2-27 (IEC 60068-2-27), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-27: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ea và hướng dẫn: Xóc. TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), Thử nghiệm m ôi trường - Phần 2-30: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Db: nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12h + 12h). TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-78: C ác th ử nghiệm - Thử nghiệm Cab: nóng ẩ m, không đổi. ISO 209, Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition (Nhôm và các hợp kim nhôm - Thành phần hóa học). IEC 60068 - 2- 42, Environmental testing - Part 2-42: Tests. Tests Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections (Thử nghiệm m ô i trường - phần 2 - 42: các phép th ử . Ph é p thử Kc: thử sun f ua đioxit cho các tiếp điểm và đầu nối). EN 50130 - 4, Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product f amily s tandard: Immunity requirements for components of f i re, intruder and social alarm systems (Hệ thống báo động - Phần 4: tính tương thích điện t ử - tiêu chuẩn của họ sản phẩm: các yêu cầu về tính miễn nhiễm cho các thành ph ầ n của đám ch á y, người x â m nhập, phương tiện ngăn chặn, CC T V, các hệ thống kiểm soát tiếp cận và báo động x ã hội). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 7568 - 1(ISO 7240 -1) và các thuật ngữ định nghĩa sau 3.1 . Phân loại đầu báo cháy (detector classi f ication) Sự phân loại các đầu báo cháy l ửa theo chỉ thị độ nhạy tương đối của chung đối với đám cháy. CH Ú THÍCH: C ấp 1, ch ỉ th ị độ nhạy cao nhất chấp nhận được và c ấ p 3 chỉ thị độ nhạy th ấ p nhất chấp nhận được theo tiêu chuẩn này, trừ c ấ p 4 c ó độ nhạy do nhà s ả n xu ấ t quyết định. 3.2. Đầu báo cháy tia hồng ngoại (in f rared (IR) detector) Đầu báo cháy lửa chỉ kích hoạt cho bức xạ có bước sóng lớn hơn 850 nm. 3.3 . Đầu báo cháy nhiều dải (multiband detector) Đầu báo cháy lửa kích hoạt cho bức xạ ở nhiều hơn một d ả i bước sóng tại đ ó mỗi dải có thể góp phần vào độ ch ính xác báo động. CHÚ THÍCH: Độ ch ính xác báo cháy có th ể dựa trên bất cứ sự phối hợp số học hoặc logic nào c ủa các t í n hiệu riêng. 3.4 . Điểm kích hoạt (response point), D Khoảng cách tại đó đầu báo cháy lửa riêng lẻ được thử phát ra một tín hiệu báo cháy. CHÚ TH ÍCH : Khoảng cách D đ ược đo phù hợp với 6.1.5. 3.5 . Độ nhạy (sensitivity) Ti ê u chuẩn đánh giá khả năng của một đầu báo cháy lửa phát hiện ra các đám cháy. CHÚ THÍCH: Độ nhạy không c ầ n th iết ph ải c ó liên quan trực tiếp với điểm k ích hoạt. 3.6 . Điều ch ỉnh độ nhạy (sensitivity adjustment) Bất cứ sự điều ch ỉnh nào của đầu báo cháy hoặc tiêu ch í báo cháy trong phạm vi thiết bị c ấ p (điện) và giám sát d ẫ n đến sự thay đổi độ nhạy. CHÚ THÍCH: Xem 6 .1.2. 3.7 . K iểu A (type A) Thiết bị không có định mức bảo vệ chống xâm nhập (IP) riêng. 3.8 . Kiểu B (type B) Thiết bị có định mức bảo vệ ch ố ng xâm nhập (IP) riêng. 3.9 . Đầu báo cháy tia cực tím [ultra - violet (UV) detector] Đầu báo cháy l ửa ch ỉ k ích hoạt cho bức xạ có bước sóng nh ỏ hơn 300 nm. 4. Các thuật ngữ viết tắt - EMC: tính tương thích điện t ừ - IP: bảo vệ chống xâm nhập - IR: hồng ngoại - UV: cực tím 5. Yêu cầu chung 5.1. Sự tuân th ủ Để tuân theo tiêu chu ẩ n này, đầu báo cháy phải đáp ứng các yêu cầu của Điều 5, y ê u cầu này phải được ki ểm tra bằng mắt hoặc bằng đánh giá về kỹ thuật. Đầu báo cháy phải được thử và phải đáp ứng các yêu cầu c ủa thử nghiệm như đã quy định trong Điều 6. 5.2. Sự phân loại Các đầu báo cháy tuân theo một hoặc nhiều khoảng cách phân loại do nhà sản xuất yê u c ầ u (xem Bảng 1) và ph ải tuân theo các yêu cầu của thử nghiệm được quy đ ịnh trong 6.5. Bảng 1 - Phân loại đầu báo cháy l ửa C ấp Khoảng cách phân loại (m) 1 25 2 17 3 12 4 Do nhà sản xuất quyết định CHÚ THÍCH: Các đầu báo cháy có thể được phân loại thành nhiều hơn một cấp tùy thuộc vào các kết quả đánh giá. 5.3. Ch ỉ thị báo cháy riêng 5.3.1. Mỗi đầu báo cháy phải được trang bị một thiết bị chỉ thị nhìn màu đỏ gắn liền (tích hợp) nhờ đó có thể nhận biết đầu báo cháy riêng l ẻ đã phát ra một tín hiệu báo cháy tới khi điều kiện báo cháy được đặt lại (phục hồi lại). Khi c ác điều kiện khác của đầu báo cháy được ch ỉ báo bằng nhìn thì chúng phải được phân biệt rõ rệt so với ch ỉ báo cháy, tr ừ khi đ ầ u b á o cháy được chuyển mạch sang chế độ làm việc. Đối với một đầu báo cháy tháo lắp được, thiết bị chỉ thị c ó thể gắn liền với đế hoặc phần đầu của đầu báo cháy. 5.3.2. Thiết bị chỉ thị bằng nhìn phải nhìn thấy được từ khoảng cách 6m trong cường độ ánh s á ng môi trường xung quanh đến 500 Ix tại một góc đến: a. 5° so với đường trục của đầu báo cháy theo b ấ t cứ hướng nào, và b. 45° so với đường t rục của đầu báo cháy ít nhất là theo một hướng. 5.4. M ối n ối c ủa các thiết bị phụ tr ợ Đầu báo cháy có th ể cung c ấ p các đầu nối đến các thiết bị phụ trợ (các thiết bị chỉ thị điều khiển từ xa, role điều khiển...) nhưng các hư hỏng do hở mạch hoặc ngắn mạch của các mối nối này không được ngăn cản sự vận hành đúng c ủa đầu báo ch á y. 5.5. Giám sát các đầu báo cháy tháo l ắ p được Đối với các đầu báo cháy tháo lắp được, phải có phương tiện cho hệ thống giám sát từ xa (ví dụ, trung tâm báo cháy) để phát hiện sự di chuyển c ủa đầu kh ỏi đế của đầu báo cháy để phát ra tín hiệu báo lỗi. 5.6. Điều ch ỉnh của nh à sản xuất Không thể thay đổi được các chỉnh đặt của nhà sản xuất trừ khi sử dụng các phương tiện chuyên dùng (ví dụ sử d ụng mã hoặc d ụng cụ chuyên dùng) hoặc bằng cách phá vỡ hoặc tháo dấu niêm phong. 5.7. Đi ề u ch ỉnh độ nhạy tại hiện trường Nếu có yêu cầu về điều ch ỉnh độ nhạy của đầu báo cháy tại hiện trường thì: a. Đối với tất cả các chỉnh đặt tại đ ó , nhà sản xuất đòi h ỏi phải tuân theo thì đầu báo cháy phải tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và phải đạt được sự phân loại tương đương với sự phân loại được ghi trên đầu báo cháy dùng cho chỉnh đặt này. b. Đối với mỗi ch ỉnh đặt trong a, chỉ có thể sử dụng phưong tiện tiếp cận đ ể điều chỉnh là một m ã hoặc dụng cụ chuy ê n dùng hoặc bằng cách tháo đầu báo ch áy ra khỏi đế hoặc giá đỡ của nó. c. Bất cứ chỉnh đặt hoặc các chỉnh đặt nào tại đó nhà sản xu ấ t không đòi h ỏi phải tuân theo ti ê u chuẩn này thì ch ỉ được tiếp cận để điều ch ỉnh bằng sử dụng một mã hoặc dụng cụ chuyên dùng và phải được ghi r õ tr ê n đầu báo cháy hoặc trong các dữ liệu gắn liền với đầu báo cháy rằng nếu sử dụng chỉnh đặt hoặc các ch ỉnh đặt này, đầu báo cháy không tuân theo tiêu chu ẩ n này. CHÚ TH ÍCH : C ó thể thực hiện được các điều c h ỉnh này tr ê n đầu báo cháy hoặc trên t rung tâm báo cháy. 5.8. Bảo vệ chống xâm nhập (IP) - chức năng tùy chọn Loại IP (nghĩa là định mức IP) của đầu báo cháy phải d o nhà sản xuất quy đ ị nh. Không áp dụng yêu cầu này cho các đầu báo cháy lửa kiểu A. Các đầu báo cháy lửa kiểu B phải tuân theo định mức IP54C của TCVN 4255 (IEC 60529) (xem 6.18) 5.9. Ghi nhãn 5.9.1. Mỗi đầu báo cháy phải được ghi nhãn rõ ràng, hoặc được cung c ấ p với thông tin sau: a) Viện dẫn ti ê u chu ẩ n này, nghĩa là TCVN 7568-10 (ISO 7240-10); b) Tên hoặc nhãn hiệu của nhà s ả n xuất hoặc nhà cung c ấ p; c) Ký hiệu mẫu (model) (kiểu hoặc số hiệu); d) Phân loại c ủa đầu báo cháy, ví dụ cấp 1 (khi đầu báo cháy được phân loại là c ấ p 4, chỉ thị cấp 4 và khoảng cách như đã xác định trong 6.5.2.3); e) Định mức IP (nếu áp dụng được); f) Dấu hiệu hoặc mã, v í dụ số loạt hoặc mã của l ô nhờ đó nhà sản xuất có thể nhận biết tối thiểu l à ngày hoặc lô sản xu ấ t và đ ịa điểm sản xuất và số phiên bản của bất cứ phần mềm nào trong đ ầu báo cháy; g) Ký hiệu c ủa các đấu nối dây; h) Góc thu như đ ã được xác định trong 6.4; i) Dải bước sóng vận hành, ví dụ UV , IR. 5.9.2. Đối với các đầu báo cháy tháo lắp được, phần đầu của đầu báo cháy phải được ghi nhãn với nội dung tối thiểu được cho trong a, b, c, d, e, f, h, và i của 5.1.9 và đế c ủa đầu báo cháy phải được ghi nh ã n với nội dung tối thiểu được cho trong c, nghĩa l à ký hiệu của mẫu và g. 5.9.3. Khi bất cứ sự ghi nh ã n nào trên thiết bị có s ử dụng các ký hiệu hoặc chữ viết tắt thông dụng thì các ký hiệu hoặc chữ viết t ắ t này phải được giải thích trong dữ liệu được cung cấp cùng với thiết bị. 5.9.4. Nhãn đ ược ghi phải nhìn thấy được trong quá tr ình lắp đặt đ ầu báo cháy và phải tiếp cận được trong quá tr ình bảo dưỡng. 5.9.5. Không đ ược ghi nh ãn tr ê n các vít hoặc các chi tiết khác có thể tháo ra được một cách dễ dàng. 5.10. Dữ liệu 5.10.1. Các đầu báo cháy phải được cung cấp có đủ các dữ liệu kỹ thuật, các dữ liệu cho lắp đặt và bảo dưỡng để có th ể được lắp đặt và vận hành đúng, hoặc nếu các dữ liệu này không được cung cấp cho mỗi đầu báo cháy th ì sự tham chiếu từ dữ liệu thích hợp phải được cho trên hoặc cùng với mỗi đầu báo cháy. 5.10.2. Để có th ể vận hành đúng các đầu báo cháy, các dữ liệu đã nêu trên nên mô tả các yêu cầu về xử lý đúng các tín hiệu từ đ ầu báo cháy. Yêu cầu này có thể có dạng một bàn đặc tính kỹ thuật đầy đủ của các tín hiệu này, sự viện dẫn các th ủ tục truyền tín hiệu thích hợp hoặc sự viện dẫn các kiểu trung tâm báo cháy thích hợp... 5.10.3. Các dữ liệu cho lắp đặt và bảo dưỡng phải bao gồm viện dẫn phương pháp thử tại hiện trường đ ể bảo đảm cho các đầu báo cháy v ận hành đúng khi đã được lắp đặt. CHÚ THÍCH: Các t ổ chức chứng nhận có thể yêu cầu thông tin b ổ sung bảo đảm rằng các đầu báo cháy đã được nhà sản xu ấ t ch ế tạo phù hợp với các yêu cầu c ủa ti ê u chu ẩ n này. 5.11. Yêu cầu đối với các đầu báo cháy đ ược điều khiển bằng phần mềm 5.11.1. Quy định chung Đối với các đầu báo cháy dựa trên điều khi ể n bằng phần mềm, phải đáp ứng các yêu cầu của 5.11.2, 5.11.3 và 5.11.4 để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chu ẩ n này. 5.11.2. T ài liệu phần mềm 5.11.2.1. Nhà sản xuất phải đệ tr ình tài liệu trong đó nêu tóm tắt được thiết kế phần mềm. Tài liệu này phải đủ chi tiết cho kiểm tra thiết kế về sự phù hợp với tiêu chu ẩ n này và phải bao gồm ít nhất là các nội d ung sau: a) Mô tả chức năng c ủa d òng chương tr ình chính (ví dụ như biểu đồ dòng hoặc sơ đồ cấu trúc) bao g ồ m mô tả ngắn gọn 1) Các modun và chức năng mà chúng thực hiện, 2) Cách thức các modun tương tác, 3) Cấu trúc c ủa toàn bộ ch ương trình, 4) Cách thức phần mềm tương tác với phần cứng của thiết bị báo cháy, 5) Cách thức các modun được gọi, bao gồm tất cả các quá trình xử lý gián đoạn; b. Mô tả các vùng c ủa bộ nhớ được sử dụng cho mỗi mục đích (ví dụ chương trình, dữ liệu riêng về vị trí và dữ liệu vận hành); c. Ký hiệu nhờ đó có thể nhận dạng một cách duy nhất phần mềm và phiên bản của phần m ềm . 5.11.2.2. Nhà sản xuất phải soạn thảo và lưu giữ tài liệu thiết kế chi tiết. Tài liệu n à y phải sẵn có cho kiểm tra thông tin nhưng phải tôn trọng quyền giữ bí mật c ủa nhà sản xuất. Tài liệu phải bao gồm tối thiểu là c á c nội dung sau: a. M ô tả tóm tắt, toàn bộ c ấu hình của hệ thống, bao gồm tất cả các bộ phận phần mềm và phần cứng b. Mô tả mỗi môđun của chương trình chứa ít nhất là: - T ê n c ủa môđun; - Mô tả các tác vụ được thực hiện; - Mô tả các giao diện, bao gồm ki ể u truyền dữ liệu, phạm vi có hiệu lực của dữ liệu và kiểm tra các dữ liệu có hiệu lực. c) Các liệt kê đầy đủ c ủa m ã nguồn như bản sao cứng hoặc dạng thức máy đ ọ c được (v í dụ ASCII - code) bao gồm tất cả các biến đổi toàn cục và cục bộ, các hằng s ố và nhãn được sử dụng và dẫn giải đủ mức để nhận biết dòng chương trình. d. Các chi tiết c ủa bất cứ công cụ ph ầ n mềm nào được sử dụng trong thiết kế và pha thực thi (CASE.Tools, các bộ phận biên dịch ,…. ). CHÚ TH ÍCH : Tài liệu th iết k ế chi tiết này có thể được xem xét lại tại nhà máy của nhà sản xu ấ t. 5.11.3. Thiết kế phần mềm Để đảm bảo độ tin cậy của đầu báo cháy cần áp dụng các yêu cầu sau cho thiết k ế phần m ề m: a. Phần mềm phải có c ấ u trúc môđun. b. Thiết kế các giao diện cho các dữ liệu phát sinh tự động và không tự động không được cho phép các dữ liệu không hợp lệ gây ra l ỗi trong vận hành chương trình. c. Phần mềm phải được thiết kế để tránh sự bế tắc của d òng chương trình. 5.11.4. Lưu giữ chương trình và dữ liệu 5.11.4.1. Chương trình được sử dụng tuân theo tiêu chuẩn này và bất cứ các dữ liệu thiết lập trước nào như các xác lập của nhà s ản xu ấ t phải được lưu giữ trong bộ nhớ không khả biến. Việc ghi vào các vùng của bộ nhớ có chứa chương tr ình và các d ữ liệu này ch ỉ có thể được thực hiện bằng sử dụng một vài công cụ hoặc m ã chuyên dùng và không th ể thực hiện được trong quá tr ình hoạt đ ộng b ình thường của đầu báo cháy. 5.11.4.2. Các dữ liệu vị trí riêng phải được lưu giữ trong bộ nhớ, bộ nhớ này sẽ lưu giữ các dữ liệu ít nhất là hai tuần (14 d) khi không c ó nguồn điện bên ngoài cấp cho đầu báo cháy, trừ khi có phương tiện để tự động phục hồi các dữ liệu này sau khi mất điện, trong thời gian 1 h điện năng mới được phục hồi. 6. Thử nghiệm 6.1. Quy định chung 6.1.1. Các điều kiện khí quyển cho thử nghiệm 6.1.1.1. Trừ khi c ó quy định Khác trong quy trình thử nghiệm, thực hiện phép thử sau khi mẫu thử đã được ổn định hóa trong các điều kiện kh í quyển tiêu chu ẩ n cho thử nghiệm như đã quy định trong TCVN 7699-1 (IEC 60068-1) như sau - Nhiệt độ: (15 đến 35) °C; - Độ ẩ m tương đối: (25 đến 75) %; - Áp suất không khí: (86 đến 106) kPa. 6.1.1.2. Nhiệt độ và độ ẩ m phải h ầu nh ư không thay đ ổi đối với mỗi mẫu thử nghiệm m ôi trường tại đó áp dụng các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn. 6.1.2. Các điều kiện vận hành cho thử 6.1.2.1. Nếu phương pháp thử y ê u cầu mẫu th ử phải vận hành th ì mẫu thử phải được đấu n ối với thiết b ị cấp điện và gi á m sát thích hợp c ó các đặc tính theo yêu cầu từ các dữ liệu c ủa nhà sản xuất. Trừ khi có quy định khác trong phương pháp thử, các thông số cung cấp được áp dụng cho mẫu thử phải được ch ỉnh đặt trong phạm vi quy đ ịnh của nhà sản xu ấ t và phải được giữ gần như không thay đổi trong suốt quá tr ình th ử . Giá tr ị được lựa chọn cho mỗi thông số thường phải là giá trị danh nghĩa hoặc giá trị trung b ình của phạm vi quy định. Nếu quy trình thử yêu cầu mẫu thử được giám sát để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi nào thì phải chế tạo các đ ầu nối đến bất cứ thiết bị phụ trợ cần thiết nào v í dụ, thông qua đ ấu dây tới thiết bị cuối đường dây đối v ới các đầu báo cháy thông thường để cho phép nhận tín hiệu báo lỗi. 6.1.2.2. Trừ khi c ó quy định khác trong phương pháp thử, các đầu báo ch áy có độ nhạy điều ch ỉnh được phải được chỉnh đặt tới độ nhạy cao nhất c ủa chúng cho ổn định hóa. 6.1.2.3. Các chi tiết về thiết bị cấp điện và giám sát và tiêu chí báo cháy được sử dụng phải được đưa vào báo cáo th ử ( Điều 7). 6.1.3. Bố trí lắp đặt Phải lắp đặt mẫu thử bằng các phương tiện kẹp chặt thông thường của nó phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu hướng dẫn này vạch ra nhiều hơn một phương pháp lắp thì phải lựa chọn phương pháp được xem là không thuận lợi nhất cho mỗi phép thử. 6.1.4. Dung sai 6.1.4.1. Trừ khi có quy định khác, dung sai cho các thông số của phép thử môi trường phải được cho trong các tiêu chu ẩ n viện dẫn cơ b ản cho phép thử ví dụ, các phần có liên quan c ủa TCVN 7699 (IEC 60068). 6.1.4.2. Nếu một dung sai hoặc sai lệch giới hạn riêng không được quy định trong yêu c ầ u hoặc quy trình thử thì phải áp dụng dung sai ± 5 %. 6.1.5. Xác định điểm kích hoạt 6.1.5.1. Nguyên lý Điểm kích hoạt phải được đo bằng cách phơi đầu báo cháy ra trước bức xạ từ một nguồn l ửa thích hợp và xác định khoảng cách lớn nhất tại đó đầu báo cháy tạo ra một điều kiện báo cháy tin cậy trong thời gian 30 s được phơi ra trước bức xạ từ ngọn lửa. 6.1.5.2. Thiết bị th ử 6.1.5.2.1. Thiết bị thử phải được mô tả trong Phụ lục A. Thiết kế và cấu tạo của thiết bị và các bề mặt xung quanh vùng thử phải sao cho không có sự bức xạ đáng kể từ nguồn lửa tới đầu báo cháy t ừ bức xạ đã đi qua cửa ra. Yêu cầu này có nghĩa là không được có sự ph ản xạ của b ức xạ từ các thành hoặc các chi tiết khác c ủa thiết bị và kh ô ng có bức xạ nhiễu từ các khí ống khói nóng hoặc các bề mặt bị đốt nóng xung quanh mỏ đốt. 6.1.5.2.2. Trong suốt quá tr ình của phương pháp thử n à y, đầu báo cháy phải được bố trí thẳng hàng so với trục quang và phải đo các khoảng cách so với mặt phẳng c ủa các phần tử cảm biến c ủa đầu báo cháy. Nếu đầu báo cháy không có một trục quang được xác định hoàn toàn thì nhà sản xuất phải quy định một trục quang cho các mục đích c ủa phương pháp thử này. Vị trí c ủa trục quang này so với một mặt phẳng có thể nhận biết được dễ dàng trên đầu báo cháy phải được ghi lại trong báo cáo thử (xem Điều 7). Một cách tương tự, nếu các phần tử cảm biến c ủa đầu báo cháy không nằm trên một mặt phẳng đã được xác định hoàn toàn thì nhà sản xuất phải quy định một mặt phẳng cho các mục đích của phương pháp th ử này. V ị trí của mặt phẳng này so với một mặt phẳng có thể nhận biết được dễ d àng trên đầu báo cháy phải được ghi lại trong báo cáo th ử ( xem Điều 7). 6.1.5.3. Sự xác định đầu tiên Phải xác định bằng th ực nghiệm một vùng thích hợp cho cửa ra trước khi bắt đầu chương trình thử sao cho điểm kích hoạt của một đầu báo cháy được lựa ch ọn ngẫu nhiên từ các mẫu thử được đệ tr ình cho th ử , nằm trong phạm vi 1300 mm đến 1700 mm. Kích thước và hình dạng của cửa ra được s ử dụng phải được ghi lại và phải được giữ không thay đổi trong suốt chương trình thử. Đối với các đầu báo cháy có độ nhạy điều ch ỉnh được và phạm vi điều chỉnh của n ó bao ph ủ nhiều hơn một c ấ p độ nhạy th ì phải xác định cỡ kích thước thích hợp c ủa cửa ra cho mỗi cấp độ nhạy của đầu báo cháy. 6.1.5.4. T ính ổn định của nguồn Sau khi xác định cỡ kích thước của cửa ra và trước khi xác định b ấ t cứ các điểm kích hoạt nào, phải đo độ bức xạ trên trục quang c ủa nguồn khi sử dụng phóng xạ kế phù hợp với Điều A.5. Phép đo này phải được thực hiện khi không có sự điều biến của nguồn và với cửa ra không b ị cản trở. Giá tr ị đo được của độ bức xạ phải được ghi lại và được sử dụng như một chuẩn trong suốt chương trình để kiểm tra bảo đảm cho độ bức xạ của nguồn không thay đ ổi lớn hơn 5 %. 6.1.6. Quy trình thử 6.1.6.1. Đấu nối mẫu thử vào thiết bị c ấ p điện và ch ỉ báo c ủa nó và cho mẫu thử ổn định trong một khoảng thời gian 15 min hoặc thời gian do nhà s ản xuất quy định. Trong khoảng thời gian ổn định hóa này, che chắn mẫu thử cách biệt khỏi t ấ t cả các nguồn bức xạ có th ể ảnh h ưởng tới việc xác định điểm kích hoạt bằng cửa chắn phù hợp với Điều A.3. 6.1.6.2. Trước khi bắt đầu bất cứ phép đo nào đối với điểm kích hoạt, cho buồng đốt đạt tới trạng thái làm việc ổn định. 6.1.6.3. Thay đổi khoảng cách c ủa m ẫ u thử từ ng uồn và phơi đầu báo cháy trước nguồn tại m ỗi khoảng cách trong thời gian 30 s khi sử dụng cửa chắn. Điểm kích hoạt D là khoảng cách lớn nhất được đo giữa cửa ra và mặt phẳng của phần tử c ảm biến c ủa mẫu th ử , tại đó đầu báo cháy tạo ra một kích hoạt báo ch á y đáng tin cậy trong mỗi lần phơi ra 30 s. Nếu độ nhạy của đầu báo cháy được biết là phụ thuộc vào sự phơi ra trước bức xạ thì phải đủ thời gian tr ước mỗi lần ph ơi để bảo đảm rằng các lần phơi ra trước đó không ảnh h ưởng nhiều đến phép đo điểm kích hoạt. 6.1.6.4. Đối với các đầu báo cháy có trạng thái kích hoạt ngẫu nhiên, mỗi giá trị của D phải là giá trị trung bình c ủa ít nhất là sáu lần lặp lại c ủa mỗi phép đo. Lặp lại liên tục tới khi một giá trị b ổ sung làm cho giá trị t rung bình của D thay đ ổi lớn hơn 5%. 6.1.7. Phép thử chức năng thu hẹp Khi quy trình th ử đòi h ỏi một phép thử chức năng thu hẹp, đầu báo cháy phải được phơi ra t rước một nguồn bức xạ có đủ khả năng để gây ra sự kích hoạt báo cháy t ừ đ ầ u báo cháy. Tính ch ấ t của nguồn bức xạ được sử dụng và khoảng thời gian phơi phải thích hợp với sản ph ẩm được xem xét. 6.1.8. Phương tiện cho thử nghiệm 6.1.8.1. Ph ải có các phương tiện sau cho thử nghiệm về sự phù hợp với tiêu chuẩn này: a. Đối với các đầu báo cháy tháo lắp được: tám phần đầu và tám đế, đối với các đầu báo cháy không tháo lắp được, tám mẫu th ử ; b. Các d ữ liệu được yêu c ầ u trong 5.10. 6.1.8.2. Các mẫu thử đ ược đệ trình phải đại diện cho nhà sản xuất bình thường c ủa nhà sản xuất về mặt kết cấu v à hiệu chu ẩ n. Yêu cầu này c ó hàm ý nói điểm kích hoạt trung bình c ủa tám mẫu thử trong phép thử (tính) tái tạo lại (6.2) cũng nên tiêu biểu ch o phương thức sản xuất và các giới hạn được quy định trong phép thử (tính) tái tạo lại cũng nên áp dụng được cho sản xuất của nhà s ản xuất. 6.1.9. Lịch trình thử Các đầu báo cháy ph ải được th ử theo lịch trình được cho trong Bảng 2. Sau phép th ử tái tạo lại, bốn mẫu thử có giá tr ị lớn nhất c ủa điểm kích hoạt (tại ch ỉnh đ ặ t độ nhạy cao nhất) phải được đánh số từ 1 đến 4 và các mẫu thử c òn lại phải được đánh số từ 5 đến 8. Bảng 2 - Lịch trình thử Phép thử Điều Số hiệu mẫu thử T ính tái tạo lại 6.2 Tất c ả các mẫu thử Khả n ă ng lặp lại 6.3 1 Sự phụ thuộc vào hướng 6.4 1 Độ nhạy với đám cháy 6.5 Tất cả các mẫu thử Sự lóa mắt (vận hành) 6.6 1 Nóng khô (vận hành) 6.7 2 Lạnh (vận hành) 6.8 2 Nóng ẩ m có chu kỳ ( vận hành) 6.9 6 Nóng ẩm, trạng thái ổn định (kh ả năng chịu đựng) 6.10 6 Ă n m òn sun f ua dioxide (S O 2 ) (khả năng chịu đựng) 6.11 5 Rung lắc mạnh (vận hành) 6.12 8 Va đập (vận hành) 6.13 7 Rung, hình sin (vận hành) 6.14 4 Rung, hình sin (kh ả năng chịu đựng) 6.15 4 Dao động trong các thông số cung cấp (điện) (vận hành) 6.16 1 Các phép thử tính miễn nhi ễ m tính tương thích điện từ (vận hành) 6.17 a. Phóng điện tĩnh điện 1 a b. Trường điện từ phát xạ 3 a c. Nhiễu điều khiển do trường điện từ 3 a d. Tăng đột ngột quá trình chuyển ti ế p nhanh 3 a e. Tăng vọt điện áp có năng l ượng tương đ ối cao 2 a Bảo vệ c h ống xâm nhập - chức năng tùy chọn 6.18 a V ì lợi ích kinh tế của phép thử, cho phép sử d ụng c ù ng một mẫu thử cho nhi ề u hơn một phép thử EMC. Trong trường hợp này, ph é p thử ch ức năng trung gian dùng cho nhiều h ơn một phép th ử có thể được loại b ỏ và tiến hành phép thử chức n ă ng đ ầ y đ ủ khi k ế t thúc trình tự các phép thử. Tuy nhi ê n, n ê n lưu ý rằng trong tr ường hợp có hư hỏng thì không thể nhận bi ế t đ ược phép thử nào đã gây ra hư h ỏ ng 6.1.10 . Báo cáo th ử Các kết quả th ử phải được báo cáo phù hợp với Điều 7. 6.2. Thử tính tái tạo lại 6.2.1. Mục tiêu c ủa th ử nghiệm Mục tiêu c ủa phép thử này là chỉ ra r ằ ng độ nhạy c ủa mẫu thử không thay đ ổi quá mức từ mẫu thử này sang mẫu thử khác và xác lập các dữ liệu c ủa điểm k ích hoạt để so sánh với các điểm kích hoạt được đo sau các th ử nghiệm môi trường. 6.2.2. Quy trình th ử 6.2.2.1. Đo điểm kích hoạt của mỗi một trong các mẫu thử như đã quy định trong 6.1.6 và ghi lại mỗi giá tị c ủa D. Đối với các đ ầu báo cháy có độ nhạy điều c h ỉnh được và phạm vi điều chỉnh c ủa chúng bao phủ nhiều hơn một c ấ p độ nhạy, lặp lại phép đo cho mỗi cấp được ghi nhãn. 6.2.2.2. Tính toán giá trị trung bình của các điểm kích hoạt này và được ký hiệu l à . 6.2.2.3. Đối với mỗi chỉnh đặt của c ấ p độ nhạy, ký hiệu điểm kích hoạt lớn nh ấ t là D max , điểm kích hoạt nh ỏ nh ấ t là D min và điểm k ích hoạt trung b ình là . 6.2.3. Yêu cầu Đối với mỗi ch ỉnh đặt cấp độ nhạy, tỷ s ố D max : không được lớn hơn 1,15 và t ỷ số : D min không được lớn hơn 1,22. 6.3. Thử khả năng lặp lại 6.3.1. Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu c ủa phép thử này là ch ỉ ra rằng mẫu thử có trạng thái ổn định đối với đi ể m kích hoạt của nó ngay sau một số điều kiện báo cháy. 6.3.2. Quy trình thử 6.3.2.1. Đo điểm kích hoạt của mẫu thử được thử sáu lần như đã quy định trong 6.1.6. 6.3.2.2. Ký hiệu đi ể m kích hoạt lớn nhất là D max , điểm kích hoạt nhỏ nhất là D min . 6.3.3. Yêu cầu Tỷ số của các điểm kích hoạt D max : D min không được lớn hơn 1,14. 6.4. Thử sự phụ thuộc vào hướng 6.4.1. Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu c ủ a thử nghiệm là ch ỉ ra rằng độ nh ạy của mẫu thử không phụ thuộc quá mức vào hướng phát xạ tới mẫu thử. 6.4.2. Quy trình thử 6.4.2.1. Lắp mẫu thử trên b ă ng thử quang học với đường trục quang của mẫu thử trùng với trục quang của nguồn phát (bức) xạ như đã chỉ ra trên Hình 1. Quay mẫu thử đi một góc a xung quanh một đường trục vuông góc với trục quang và đi qua giao điểm của trục quang và mặt phẳng c ủa phần tử cảm biến. Đo giá tr ị độ nhạy c ủa mẫu thử khi: a = 15°, 30° , ….. a max Trong đó a max là một nửa góc thu nhận lớn nhất do nhà sản xuất quy định cho kiểu đầu báo cháy. 6.4.2.2. Với góc a được chỉnh đặt tới a max quay mẫu th ử xung quanh trục quang của nó một g ó c b và đo điểm kích hoạt thêm bảy lần nữa: b = 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 6.4.2.3. Ký hiệu giá trị l ớn nhất của giá trị độ nhạy tại bất cứ góc nào trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu th ử trong phép thử tính lặp lại là D max , giá trị nhỏ nhất là D min . 6.4.3. Yêu cầu Tỷ số của các điểm k ích hoạt D max : D min không được lớn hơn 1,41. CHÚ D Ẫ N: 1 Mỏ đốt khí metan 7 Mặt phẳng c ủa phần tử hoặc các phần tử cảm biến 2 Ng ọ n lửa 8 Đầu báo cháy 3 Thân m ỏ đ ốt 9 Trục quay nằm ngang 4 Cửa ra 10 Đi ể m chu ẩ n 5 Trục quang 11 Gi á đỡ đầu báo cháy 6 T rục quay th ẳ ng đứng D Đi ể m k ích hoạt Hình 1 - Phép đo sự phụ thuộc vào hướng 6.5. Thử độ nhạy với đám cháy 6.5.1. Mục tiêu c ủa thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chỉ ra rằng độ nhạy của mẫu th ử có đ ủ độ nhạy với đám cháy như đã yêu cầu cho ứng dụng chung trong hệ thống báo cháy dùng cho các tòa nhà, và xác định cấp độ nhạy hoặc các c ấ p độ nhạy thích hợp cho đầu báo ch á y. 6.5.2. Quy trình thử 6.5.2.1. Nguyên lý của phép th ử Phép thử gồm có sự phơi các đ ầu báo cháy trước bức xạ của hai kiểu đám cháy thử ở khoảng cách đ ã biết d để xác định xem các đầu báo cháy có khả năng phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian 30 s hay không. Khoảng cách phải được lựa chọn phù hợp với điều kiện kỹ thuật của nhà sản xuất đối với cấp hoặc các cấp độ nhạy đã dự định c ủa đ ầ u báo cháy (xem 6.5.3). 6.5.2.2. Lắp đặt mẫu thử 6.5.2.2.1. Lắp tám mẫu th ử trên một giá đỡ với các trục quang của chúng nằm trong mặt phẳng nằm ngang và ở độ cao 1,5 m ± 0,2 m. G óc tới nằm ngang l H như đ ã xác định trên Hình 2 không được lớn hơn 5°. 6.5.2.2.2. Đ ầu nối mỗi mẫu thử với thiết bị cấp điện và giám sát của nó như đã quy định trong 6.1.2 và cho m ẫu thử ổn định hóa ở trạng th ái yên lặng trong khoảng thời gian t ối thiểu là 15 min trước khi b ắ t đ ầ u mỗi đám cháy thử hoặc trong khoảng thời gian do nhà sản xuất quy định. 6.5.2.2.3. Bảo đảm rằng vùng thử k hông có các nguồn bức xạ và các cơn gió l ùa có th ể ả nh hưởng đến sự kích hoạt (độ nhạy) của các đầu báo cháy đối với đám cháy thử. 6.5.2.3. Đám cháy th ử 6.5.2.3.1. N ế u nhà sản xuất quy định c ấ p 1, thực hiện quy trình được quy định trong 6.5.2.3.5 đến 6.5.2.3.11 với khoảng cách giữa đám cháy và các đầu báo cháy 25 m từ mặt phẳng c ủa các ph ầ n từ cảm biến của đầu báo cháy. 6.5.2.3.2. Nếu nhà sản xuất quy định cấp 2, thực hiện quy tr ình được quy đ ịnh trong 6.5.2.3.5 đến 6.5.2.3.11 với khoảng cách giữa đám cháy v à các đầu báo cháy 17 m từ mặt phẳng c ủa các phần tử cảm biến c ủa đầu báo cháy. 6.5.2.3.3. Nếu nhà sản xuất quy định c ấ p 3, thực hiện quy tr ình được quy định trong 6.5.2.3.5 đến 6.5.2.3.11 với khoảng cách giữa đám cháy và các đầu báo cháy 12 m từ mặt phẳng c ủa các phần tử cảm biến của đầu báo cháy. 6.5.2.3.4. Nếu nhà sản xuất quy định c ấ p 4, thực hiện quy tr ình được quy định trong 6.5.2.3.5 đến 6.5.2.3.11 với khoảng cách giữa đám cháy và các đầu báo cháy từ mặt phẳng của các phần tử cảm biến của đầu báo cháy do nhà s ả n xuất quy định. 6.5.2.3.5. Đặt khay đám cháy có chứa n - heptan phù hợp với Phụ lục B. 6.5.2.3.6. Che chắn mẫu th ử cách biệt kh ỏi khay đám cháy. 6.5.2.3.7. Đốt c háy nhiên liệu và cho nhiên liệu cháy trong thời gian tối thi ể u là 1 min. 6.5.2.3.8. Tháo cửa chắn ra và cho các đầu báo cháy phơi ra trước bức xạ từ đám cháy trong khoảng 30 s. Lúc kết thúc khoảng thời gian 30s, che chắn các đầu báo cháy khỏi bức xạ c ủa đám cháy. 6.5.2.3.9. Ghi lại trạng thái của mỗi đầu báo cháy trong quá trình thử. 6.5.2.3.10. Nếu tất c ả tám mẫu thử đều ở điều kiện báo cháy thì đầu báo cháy phải được xem l à kích hoạt với đám cháy thử. Nếu một hoặc nhiều mẫu thử không kích hoạt thì đầu báo cháy không đáp ứng được yêu cầu của thử nghiệm. 6.5.2.3.11. Lặp lại quy trình được quy định trong 6.5.2.3.5 đến 6.5.2.3.11 khi sử dụng đám cháy cồn metyl hóa phù hợp với Phụ l ục C . 6.5.2.3.12. Đối với các đầu báo cháy có độ nhạy điều c h ỉnh được, lặp lại các phép th ử trên cho các ch ỉnh đặt độ nhạy cực hạn. Nếu phạm vi điều chỉnh bao ph ủ nhiều hơn một c ấ p độ nhạy, cần tiến hành các phép thử cho các chỉnh đặt tương đương với mỗi một trong các cấp độ nhạy đã ghi nhãn (xem 5.7a). 6.5.3. Phân loại Phân loại đầu báo cháy theo khoảng cách lớn nhất tại đó t ấ t c ả tám mẫu thử kích hoạt v ới mỗi kiểu đám ch áy trong khoảng thời gian phơi 30 s. Tại mỗi chỉnh đặt cho thử nghiệm mà nhà sản xu ấ t đòi hỏi tuân theo tiêu chuẩn này, phân loại độ nhạy c ủa đầu báo cháy theo c ấ p 1, 2, 3 hoặc 4 (xem 5.2). CHÚ D ẪN : 1 Thiết bị cấp điện và giám sát 5 Các đầu báo cháy 2 Màn chắn được tháo ra trong quá tr ình thử D Đi ể m kích hoạt 3 Trục quang nằm ngang của các đ ầ u báo cháy a H = 1 , 5m ± 0,2m 4 Đám cháy thử b I H = 0 o ± 5 o Hình 2 - Thử độ nhạy của đám cháy 6.5.4. Yêu cầu 6.5.4.1. Đầu báo cháy phải đạt được các cấp phân loại 1, 2, 3 hoặc 4. 6.5.4.2. Đối với các đầu báo cháy có độ nhạy điều ch ỉnh được và phạm vi điều ch ỉnh bao phủ nhiều hơn một cấp độ nhạy được xác định tại mỗi chỉnh đặt phải tương đương với cấp được ghi nhãn trên đầu báo cháy. 6.6. Thử sự lóa mắt (vận hành) 6.6.1. Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chỉ ra rằng độ nhạy c ủa mẫu thử không chịu ảnh h ưởng quá mức do ở rất gần các nguồn ánh sáng nhân t ạo. 6.6.2. Quy trình thử 6.6.2.1. Viện dẫn Sử dụng thiết bị th ử và thực hiện quy trình thử đ ược vạch ra trong Phụ lục D và sử dụng 6.6.2.2. và 6.6.2.6. 6.6.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn đ ịnh hóa Lắp đặt mẫu thử trên băng thử quang học như đã mô tả trong 6.1.3 và đ ấ u nối m ẫ u thử vào thiết bị cấp điện và ch ỉ báo như đ ã quy định trong 6.1.2. 6.6.2.3. Ổ n định hóa Ổ n định hóa mẫu thử trong một phòng tối trong khoảng thời gian 1 h và sau đó thực hiện quy trình sau: a. Bật đèn trong 1 s và sau đó tắt đèn trong 1 s. Lặp lại trong 20 lần b. B ậ t đèn trong 2 h 6.6.2.4. Các phép đo trong quá tr ình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. 6.6.2.5. Phép đo trong quá trình ổn định hóa (nguồn ánh sáng đ ược bật) 6.6.2.5.1. Ngay sau quá tr ình phơi liên tục (xem 6.6.2.3b) và với nguồn ánh sáng vẫn còn ở trạng thái b ậ t, xác định điểm kích hoạt phù hợp với 6.1.6. 6.6.2.5.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn của các điểm kích hoạt đo đ ược trong ph é p th ử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép th ử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nhỏ hơn là D min . 6.6.2.6. Phép đo cuối cùng (nguồn ánh sáng được tắt) 6.6.2.6.1. Ngay sau khi hoàn thành phép đo trong 6.6.2.5, tắt nguồn sáng và cho mẫu thử phục hồi trong thời gian 5 min. Tại lúc kết thúc khoảng thời gian phục hồi, xác định đi ể m kích hoạt phù hợp với 6.1.6. 6.6.2.6.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn c ủa các điểm kích hoạt đo được trong ph é p thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu th ử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nhỏ hơn là D min . 6.6.3. Yêu cầu 6.6.3.1. Không được có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phá t ra trong các quá trình phơi a, b c ủa 6.6.2.3. 6 .6.3.2 . T ỷ số c ủa các giá trị điểm kích hoạt D max : D min được xác định trong 6.6.2.5 không được lớn hơn 1,26. 6.6.3.3. Tỷ số c ủa các giá trị điểm kích hoạt D max : D min được xác định trong 6.6.2.6 không được lớn hơn 1,14. 6.7. Thử nóng khô (vận hành) 6.7.1. Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của mẫu th ử vận hành đúng ở nhiệt độ môi trường xung quanh cao thích hợp với môi trường làm việc đã d ự định. 6.7.2. Quy tr ình thử và thiết bị thử 6.7.2.1. Quy định chung Sử dụng thiết b ị th ử và thực hiện quy tr ình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2- 2), phép thử Ba hoặc Bb và 6.7.2.2 đến 6.7.2.4. 6 .7.2.2 . Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa Lắp đặt mẫu thử như đã quy đ ịnh trong 6.1.3 và đầu nối mẫu th ử vào thiết bị c ấ p điện và giám sát như đã quy định trong 6.1.2. 6.7.2.3. Ổ n đ ịnh hóa Áp d ụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: bắt đầu tại một nhiệt độ ban đầu của không khí (23 ± 5) ° C , tăng nhiệt độ không khí tới (55 ± 2)° C . - Thời gian: duy trì nhiệt độ trong thời gian 16 h. CHÚ TH ÍCH : Phép thử Bb quy định các tốc độ thay đổi nhiệt độ ≤ 1 ° C /min đối với các qu á trình chuy ể n ti ế p tới và từ nhiệt độ ổn định hóa. 6.7.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. Trong 30 min cuối cùng c ủ a thời gian ổn đ ịnh hóa, tiến hành thử chức năng thu hẹp đối với mẫu thử phù hợp với 6.1.7. 6.7.2.5. Các phép đo lần cuối 6.7.2.5.1. Sau khoảng thời gian phục h ồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo điểm kích hoạt của mẫu th ử phù hợp v ới 6.1.6. 6.7.2.5.2. Ký hiệu giá tr ị lớn hơn c ủa các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này và giá tr ị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử t ính tái tạo lại là D max , và giá trị nh ỏ hơn l à D min . 6.7.3. Yêu cầu 6.7.3.1. Không được c ó tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá trình chuyển tiếp đến nhiệt độ ổ n định hóa hoặc trong quá tr ình ổ n định hóa. 6.7.3.2. Mẫu thử ph ải phát ra một tín hiệu báo cháy để đáp lại phép thử chức năng thu h ẹ p. 6.7.3.3. Tỷ số của các giá trị điểm kích hoại D max : D min được xác định không được lớn hơn 1,26. 6.8. Thử lạnh (vận hành) 6.8.1. Mục ti ê u của thử nghi ệ m Mục tiêu c ủa th ử nghiệm là chứng minh khả nă ng của mẫu thử vận hành đúng ở các nhiệt độ môi trường xung quanh th ấ p thích hợp với nhiệt độ làm việc đã dự định. 6.8.2. Quy tr ình thử 6.8.2.1. Viện dẫn Sử dụng thiết bị và thực hiện quy trình thử như đã quy đ ịnh trong TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), phép thử Ab, và 6.8.2.2 đ ế n 6.8.2.4. 6.8.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa Lắp đặt mẫu thử như đã quy định trong 6.1.3 v à đấu n ối mẫu thử vào thiết bị c ấp điện và giám sát như đã quy định trong 6.1.2 6.8.2.3. Ổn đ ịnh hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (-10 ± 3) °C; - Thời gian: 16 h. CHÚ TH ÍCH : Phép thử Ab quy định các tốc độ thay đ ổi nhiệt độ ≤ 1 o C /m in đối với các qu á tr ì nh chuyển ti ế p tới và từ nhiệt độ ổn định hóa. 6.8.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn đ ịnh hóa Giám sát mẫu th ử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện b ấ t cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. Trong 30 min cuối cùng c ủa thời gian ổn định hóa, tiến hành thử chức năng thu hẹp đối với m ẫu thử phù hợp với 6.1.7. 6.8.2.5. Các phép đo lần cuối 6.8.2.5.1. Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo điểm kích hoạt của mẫu thử phù hợp với 6.1.6. 6.8.2.5.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn c ủa các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu th ử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nhỏ hơn là D min . 6.8.3. Yêu cầu 6.8.3.1. Không được có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá tr ình chuyển tiếp tới nhiệt độ ổn định hóa hoặc trong khoảng thời gian ở nhiệt độ ổn định hóa. 6.8.3.2. Mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy để đáp lại phép thử chức năng thu hẹp. 6.8.3.3. Tỷ s ố D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.9. Thử nóng ẩm, có chu kỳ (vận hành ) 6.9.1. Mục tiêu c ủa thử nghiệm Mục tiêu c ủa thử nghiệm là chứng minh đầu khả năng của mẫu thử vận hành trong một môi trường có độ ẩ m tương đối (RH) cao có th ể xảy ra sự ngưng tụ trên thiết bị. 6.9.2. Quy trình thử 6.9.2.1. Viện dẫn Sử dụng thiết bị và t hực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-30 ( IEC 60068-2-30), khi sử dụng chu kỳ th ử theo phương án 1 và các điều kiện phục hồi có kiểm soát và trong 6.9.2.2 đến 6.9.2.4. 6.9.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn đ ịnh hóa Lắp đặt mẫu th ử như đ ã quy định trong 6.1.3 và đ ấ u nối mẫu thử vào thiết bị c ấ p điện và giám sát như đã quy định trong 6.1.2. B ấ t cứ đ ặ c tính tự kiểm tra nào được dự định sử dụng để giám sát sự truyền của cửa sổ đầu báo cháy có th ể bị v ô hiệu h óa trong phép thử này. 6.9.2.3. Ổ n định hóa Ph ả i áp dụng nghiêm ngặt điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (40 ± 2) °C; - Số chu kỳ: 2. 6 9.2.4 . Các phép đo trong quá trình ổ n định hóa 6.9.2.4.1. Giám sát m ẫ u thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện b ấ t cứ t ín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. 6.9.2.4.2. Trong 30 min cuối cùng c ủa pha nhiệt độ cao của chu kỳ cuối cùng, tiến hành thử chức năng thu hẹp đ ối với mẫu thử được mô tả trong 6.1.7. 6.9.2.5. Các ph é p đ o lần cuối 6.9.2.5.1. Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển ti ê u chuẩn, đo điểm kích hoạt của mẫu thử phù hợp với 6.1.6. 6.9.2.5.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn của các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo đ ược đối với cùng một mẫu th ử t rong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nh ỏ hơn là D min . 6.9.3. Yêu c ầu 6.9.3.1. Không được có t ín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá tr ình chuyển tiếp đến nhiệt độ ổn định hóa hoặc trong khoảng thời gian ở nhiệt độ ổn định hóa. 6 9.3.2 . Mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy để đáp lại phép thử chức năng thu hẹp. 6.9.3.3. T ỷ số D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.10. Nóng ẩm, trạng thái ổn định (khả năng chịu đựng) 6.10.1. Mục tiêu c ủa thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng c ủa mẫu th ử chịu được các tác động của độ ẩ m trong thời gian dài trong môi trường làm việc (ví dụ, các thay đổi trong các đặc tính về điện của vật liệu, các phản ứng hóa học có liên quan đến độ ẩ m, ăn m òn điện h óa ). 6.10.2. Quy trình thử 6.10.2.1. Viện dẫn Sử dụng thiết bị và thực hiện quy tr ình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), phép thử Cab và trong 6.10.2.2 đến 6.10.2.4. 6.10.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổ n định hóa Lắp đặt mẫu thử như đã quy định trong 6.1.3. Không c ấ p điện cho mẫu thử trong quá tr ình ổn định hóa. 6.10.2.3. Ổ n định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (40 ± 2) °C; - Độ ẩ m tương đối: (93 ± 3) %; - Thời gian: 21 d. 6.10.2.4. Các phép đo lần c uối 6.10.2.4.1. Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h và 2 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chu ẩ n, đo điểm kích hoạt c ủa mẫu thử phù hợp với 6.1.5. 6.10.2.4.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn của các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép th ử tính tái tạo lại là D max , và giá tr ị nhỏ hơn là D min . 6.10.3. Yêu cầu 6.10.3.1. Không được c ó tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá trình ổn định hóa khả năng chịu đựng được phát ra khi đấu nối lại m ẫ u th ử . 6.10.3.2. Tỷ số D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.11. Thử ăn mòn sunfua đioxit (SO2) (khả năng chịu đựng) 6.11.1. Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của mẫu thử chịu đ ược các tác động của ăn mòn c ủa sun f ua đioxit, một chất nhiễm b ẩ n của khí quyển. 6.11.2. Quy trình thử 6.11.2.1. Vi ệ n dẫn Sử dụng thiết b ị thử và thực hiện quy trình th ử được quy định trong IEC 60068-2-42, phép thử Kc, nhưng thực hiện việc ổn định hóa được quy định trong 6.11.2.3. 6.11.2.2. Trạng thái mẫu thử trong các quá trình ổn đ ịnh hóa Lắp đặt mẫu thử như đã quy định trong 6.1.3. Không cấp điện cho mẫu th ử trong quá trình ổn định hóa, nhưng trang bị cho mẫu th ử các dây dẫn b ằ ng đồng không được mạ thiếc có đường kính thích hợp, được đấu nối với số lượng thích hợp các đầu nối dây để cho phép thực hiện phép đo cuối cùng mà không phải chế tạo thêm các đầu nối cho mẫu thử. 6.11.2.3. Ổ n định hóa Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Nhiệt độ: (25 ± 2) ° C - Độ ẩ m tương đối: (93 ± 3) % - Nồng độ SO 2 : (25 ± 5) m l/ l - Thời gian: 21 d. 6.11.2.4. Các phép đo lần cuối 6.11.2.4.1. Ngay sau ổn định hóa, sấy khô mẫu thử trong khoảng thời gian 16 h ở ( 40 ± 2) ° C , và độ ẩm tương đối (RH) ≤ 50%, theo sau là một khoảng thời gian phục hồi tối thi ể u là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn. Sau đó đo điểm kích hoạt như đã quy định trong 6.1.5. 6.11.2.4.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn của các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nhỏ hơn là D min . 6.11.3. Yêu cầu 6.11.3.1. Không được có tín hiệu lỗi trong quá trình ổn định hóa khả năng chịu đựng được phát ra khi đấu nối lại mẫu thử. 6.11.3.2. Tỷ số D max : D min kh ô ng được lớn hơn 1,26. 6.12. Thử rung lắc mạnh (vận hành) 6.12.1. Mục ti ê u của thử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh tính miễn nhiễm của mẫu thử đối với các rung lắc mạnh cơ học có thể xảy ra, mặc dù không có tần số trong môi trường làm việc đã dự đ ị nh. 6.12.2. Quy trình thử 6.12.2.1. Quy định chung Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy tr ình thử thường được quy định trong TCVN 7699-2-27 (IEC 60068-2-27), phép th ử Ea, nhưng th ực hiện việc ổn định hóa như đ ã quy định trong 6.12.2.3. 6.12.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá tr ình ổn định hóa Lắp đặt mẫu thử như đã quy định trong 6.1.3 vào một đồ gá cứng vững và đấu nối mẫu thử với t hiết b ị cấp điện và giám sát như đã quy định trong 6.1.2 . 6.12.2.3. Ổ n định hóa 6.12.2.3.1. Đối với các mẫu thử có khối l ượng ≤ 4,75 kg, áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - Kiểu xung rung lắc: nửa sin; - Khoảng thời gian xung: 6 ms; - Gia tốc đ ỉnh : 10 x (100 - 20M) m/s 2 (trong đó M l à khối lượng của mẫu thử, tính bằng kilogam); - Số lượng: 6; - Số xung cho mỗi hướng: 3; 6.12.2.3.2. Không thử các mẫu thử c ó khối lượng > 4,75 kg. 6.12.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa và trong 2 min bổ sung thêm để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. 6.12.2.5. Các ph é p đo lần cuối 6.12.2.5.1. Sau ổn định hóa, đo điểm kích hoạt như đ ã quy định trong 6.1.5. 6.12.2.5.2. Ký hiệu giá trị l ớn hơn c ủa các điểm k ích hoạt đo được trong phép thử này và giá tr ị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép th ử tính tái tạo lại là D max , và giá tr ị nh ỏ hơn là D min . 6.12.3. Yêu cầu 6.12.3.1. Không được có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian độ ổn định hóa hoặc 2 min bổ sung thêm. 6.12.3.2. Tỷ số D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.13. Thử va đập (vận hành) 6.13.1. Mục tiêu của thử nghiệm Mục tiêu c ủa thử nghiệm là ch ứng minh tính miễn nhiễm c ủa mẫu thử đối với các va đập cơ học vào bề mặt của mẫu thử mà nó có thể phải chịu và bề mặt c ủa mẫu thử có thể chịu đựng được va đập một cách hợp lý. 6.13.2. Quy trình thử 6.13.2.1. Thiết bị thử Sử dụng thiết bị thử được quy định trong Phụ lục E. 6.13.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa Lắp mẫu thử một cách vững chắc vào thiết bị bằng phương tiện lắp thông thường c ủa mẫu thử và định vị mẫu thử sao cho s ẽ bị va đập bởi nửa phía trên c ủa mặt va đập khi búa ở vị trí thẳng đứng (nghĩa là khi đầu búa đang di chuyển theo phương ngang). Lựa chọn hướng có góc phương vị và vị trí va đập so với mẫu thử để có thể làm hư hỏng tới mức tối đa sự vận hành bình thường c ủa mẫu thử. Đấu nối mẫu thử với thiết bị cấp điện và giám sát như đ ã quy định trong 6.1.2. 6.13.2.3. Ổ n định hóa Sử dụng các thông số thử sau trong quá trình ổn định hóa: - Năng lượng va đập: (1,9 ± 0,1) J; - Vận tốc của búa: (1,5 ± 0,13) m/s; - Số l ầ n va đập: 1. 6.13.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa và trong 2 min bổ sung thêm để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. 6.13.2.5. Các phép đo lần cuối 6.13.2.5.1. Sau ổn định hóa, đo điểm kích hoạt như đã quy định trong 6.1.5. 6.13.2.5.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn c ủa các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này và các giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá tr ị nhỏ hơn là D min . 6.13.3. Yêu cầu 6.13.3.1. Không được có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian độ ổn định hóa hoặc trong 2 min b ổ sung thêm. 6.13.3.2. Va đập không được làm cho đầu báo cháy lửa tách ra khỏi đ ế của nó hoặc làm cho đế đầu báo cháy tách ra khỏi giá đỡ. 6.13.3.3. Tỷ s ố của các điểm k ích hoạt D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.14. Thử rung hình sin (vận hành) 6.14.1. Mục ti ê u của th ử nghiệm Mục tiêu c ủa thử nghiệm là chứng minh t ính miễn nhiễm của mẫu thử đối với rung ở các mức được xem là thích hợp với môi trường làm việc bình thường. 6.14.2. Quy trình thử 6.14.2.1. Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2- 6), phép thử Fc, và trong 6.14.2.2 đến 6.14.2.5. 6.14.2.2. Trạng thái mẫu th ử trong quá trình ổn định hóa Lắp đặt mẫu th ử trên một đồ gá cứng vững như đã quy định trong 6.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát c ủa nó như đã quy định trong 6.1.2. Tác động rung lần lượt vào mỗi một trong ba trục vuông góc với nhau và bảo đảm sao cho một trong ba trục vuông góc với mặt ph ẳ ng lắp đặt bình thường của mẫu thử. 6.14.2.3. Ổ n định hóa 6.14.2.3.1. Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau: - D ả i tần số: 2 Hz đến 10 Hz; - Dịch chuyển: 1,24 mm; - Dải tần số: 10 Hz đến 150 Hz; - Biên độ gia tốc: 5 m/s 2 ( ~ 0,5g n ); - Số trục: 3; - Tốc độ quét: 1 octa /min; - Số chu kỳ qu é t: 1/trục. 6.14.2.3.2. Có thể kết hợp các phép thử vận hành rung và khả năng ch ịu đựng rung sao cho mẫu thử được ổn định hóa đồng thời được thử vận hành theo sau là ổn định hóa và thử khả năng chịu đựng theo một trục trước khi chuyển sang trục tiếp sau. Ch ỉ cần thực hiện một phép đo cuối cùng. 6.14.2.4. Các phép đo trong quá tr ình ổ n đ ị nh hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa đ ể phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào. 6.14.2.5. Các phép đo l ần cuối 6.14.2.5.1. Sau khi ổn định hóa, kiểm tra mẫu thử bằng mắt về hư hỏng cơ học cả bên trong và bên ngoài. Sau đó, đo điểm k ích hoạt như đã quy định trong 6.1.5. CHÚ THÍCH: Các ph é p đo lần cuối thường đ ược th ực hiện sau phép thử khả năng chịu đựng rung và ch ỉ c ầ n thực hiện các phép đo này nếu phép th ử v ậ n hành được tiến hành riêng biệt. 6.14.2.5.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn c ủa các điểm k ích hoạt đo được trong phép thử này và giá tr ị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nh ỏ hơn là D min . 6.14.3. Yêu cầu 6.14.3.1. Không được có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá trình độ ổn định hóa. Không được có hư hỏng cơ học ở bên trong hoặc bên ngoài. 6.14.3.2. Tỷ số của các điểm kích hoạt D max : D min không được lớn h ơn 1,26. 6.15. Thử rung, hình sin (khả năng chịu đựng) 6.15.1. Mục tiêu của th ử nghiệm Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của mẫu th ử ch ịu được các tác động c ủa rung trong thời gian dài ở các mức thích hợp cho chuyên ch ở bằng tàu, lắp đặt và môi trường làm việc. 6.15.2. Quy trình th ử 6.15.2.1. Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong các TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), phép thử Fc, và trong 6.15.2.2 đến 6.15.2.4. 6.15.2.2. Trạng thái mẫu th ử trong quá trình ổn định hóa Lắp đặt mẫu thử trên một đồ gá cứng vững như đã quy định trong 6.1.3 và nhưng không c ấ p điện cho mẫu thử trong quá trình ổn định hóa. Tác động rung lần lượt vào mỗi một trong ba trục vuông góc với nhau và bảo đảm sao cho một trong ba trục vuông góc với đường trục lắp đặt thông thường của m ẫu thử. 6.15.2.3. Ổ n định hóa Áp dụng điều khi ể n ổ n định hóa sau: - D ả i tần số: từ 10 Hz đến 50 Hz; - Biên độ gia tốc: 10 m/s 2 ( ~ 1g n ); - Số trục: 3; - Tốc độ quét: 10 o cta/min; - S ố chu kỳ quét: 20/trục. CHÚ TH ÍCH : Có thể k ế t hợp các phép thử rung vận hành và khả năng chịu đựng rung sao cho mẫu thử được ổn định hóa đồng thời được thử vận h ành , theo sau l à ổn đ ịnh h óa cùng với thử khả n ă ng chịu đựng theo một trục trước khi thay sang trục ti ế p theo. Chỉ cần thực hiện m ột phép đo cuối cùng. 6.15.2.4. Các phép đo lần cuối 6.15.2.4.1. Sau khi ổn định hóa, đo điểm kích hoạt của mẫu thử như đã quy định trong 6.1.6. 6.15.2.4.2. Ký hiệu gi á trị lớn hơn của các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này v à giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là D max và giá trị nhỏ hơn là D min . 6.15.3. Yêu cầu T ỷ số của các điểm kích hoạt D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.16. Thử dao động của các thông số cấp điện (vận hành) 6.16.1. Mục tiêu của thử nghiệm M ục tiêu của thử nghiệm là ch ỉ ra rằng trong các phạm vi quy định c ủa các thông số c ấ p điện (ví dụ điện áp) điểm kích hoạt của đầu báo cháy không phụ thuộc quá mức vào các thông số này. 6.16.2. Quy trình thử 6.16.2.1.1. Đo điểm kích hoạt c ủa mẫu thử như đã quy định trong 6.1.5 ở các giới hạn trên v à dưới của các phạm vi thông số cung cấp điện (ví dụ điện áp) do nhà sản xu ấ t quy định. CHÚ THÍCH: Đối với các đ ầ u báo cháy không ghi địa ch ỉ (thông thường), áp dụng thông số cấp điện là điện áp một chiều cho đầu báo cháy. Đ ối với các ki ể u đầu báo cháy khác (ví dụ đ ầ u b á o cháy c ó ghi địa ch ỉ m ô ph ỏ ng tín hi ệ u), có th ể cần ph ải xem xét đến các mức tín hiệu và định mức thời gian. 6.16.2.1.2. Ký hiệu giá trị lớn hơn của các điểm kích hoạt đo được trong tiêu chuẩn này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nhỏ hơn là D min . 6.16.3. Yêu cầu Tỷ số D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.17. Các phép thử tính miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC) (vận hành) 6.17.1. Ph ải thực hiện các phép thử t ính miễn nhiễm điện từ (EMC) sau như đã quy định trong EN 50130-4: a) Phóng điện tĩnh điện; CHÚ THÍCH: đối với các đầu báo cháy tia cực t ím (UV) kích hoạt sự bức xạ từ tia lửa, thời gian gi ữa các l ần phóng điện có thể tăng lên đ ế n tối đa là 30 s. b) Trường điện từ phát (bức) xạ; c) Nhiễu điều khiển do trường điện từ; d ) Tăng đột ngột quá trình chuyển tiếp nhanh; e) Tăng vọt điện áp có năng lượng tương đối cao. 6.17.2. Đối với các phép thử này, phải áp dụng các tiêu chí về sự phù hợp như đã quy định trong EN 50130-4 và các yêu cầu sau: a) Phép thử chức năng được yêu cầu trong các phép đo ban đầu và cuối cùng phải như sau: - Đo các điểm k ích hoạt nh ư đã quy định trong 6.1.5. - Ký hiệu giá trị l ớn hơn c ủa các điểm kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nh ỏ hơn là D min . b) Điều kiện vận hành yêu cầu phải theo quy định trong 6.1.2. c) Mẫu thử phải được lắp đặ t phù hợp với 6.1.3. d ) Các tiêu ch í chấp nhận đối với phép thử chức năng sau khi ổn định hóa ph ả i là bảo đảm sao cho D max : D min không được lớn hơn 1,26. 6.18. Thử IP - chức năng tùy chọn 6.18.1. Mục tiêu c ủa thử nghiệm Mục tiêu c ủa thử nghiệm là chứng minh khả năng bảo vệ do v ỏ bọc bảo vệ mẫu thử cung cấp chống lại được sự xâm nhập c ủa các vật lạ rắn và các tác động có hại do sự xâm nhập của nước. 6.18.2. Vỏ bọc bảo vệ đầu báo cháy lửa Vỏ bọc bảo vệ đầu báo cháy lửa được sử dụng ph ải bao gồm bất cứ các chi tiết nào c ủa vỏ bao che ngoài của mẫu thử có thể ngăn ngừa hoặc hạn chế sự tiếp cận c ủa các vật lạ rắn vào các cảm biến, các bộ phận điện tử và các đầu nối dây. Có thể có sự xâm nh ập của chất lỏng vào bên trong vỏ bọc nhưng không được có ảnh h ưởng xấu đến vận hành của mẫu thử . 6.18.3. Quy trình thử 6.18.3.1. Viện dẫn Thiết bị th ử và quy trình thử phải theo mô tả trong TCVN 4255 ( IEC 60529) và trong 6.18.3.2 đến 6.18.3.4. 6.18.3.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa 6.18.3.2.1. Lắp đặt mẫu thử, bao gồm cả các ống có đ ầ u nối dây tạo thành một bộ phận của đầu báo cháy lửa như đ ã quy định trong 6.1.3 vào một đồ gá cứng vững và phù hợp với TCVN 4255 (IEC 60529). 6.18.3.2.2. Đối với phép thử bảo vệ chống xâm nhập của nước, đ ấ u nối mẫu th ử với thiết b ị cấp điện và giám sát của nó như đã quy định trong 6.1.2. 6.18.3.2.3. Đối với các phép thử b ảo vệ chống xâm nhập của các vật lạ rắn và phép thử bảo vệ chống sự tiếp cận của các bộ phận nguy hiểm, không đấu nối mẫu thử với thiết bị cấp điện và giám sát c ủa nó. 6.18.3.3. Ổ n định hóa Áp dụng các điều kiện được quy định trong TCVN 4255 (IEC 60529) cho các mã IP sau: a) Kiểu A: không có thử nghiệm; b) Kiểu B: IP54C; 1) B ả o vệ chống các vật lạ rắn (được chỉ thị bằng chữ số đặc trưng thứ nhất); 2) B ả o vệ chống nước (được chỉ thị bằng chữ số đặc trưng thứ hai); 3) B ả o vệ chống sự tiếp cận của các bộ phận nguy hiểm (được chỉ thị bằng chữ cái bổ sung). 6.18.3.4. Phép đo trong quá trình ổn định hóa Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc t ín hiệu báo lỗi nào. 6.18.3.5. Các phép đo lần cuối 6.18.3.5.1. Sau khi ổn định h óa , thực hiện các phép đo sau a. Kiểm tra mẫu thử về sự xâm nhập của nước. b. Đo đi ể m kích hoạt như đã quy định trong 6.1.5. 6.18.3.5.2. Ký hiệu gi á trị lớn hơn c ủa các đi ể m kích hoạt đo được trong phép thử này và giá t rị đo được đối với cùng một mẫu th ử trong phép thử tính tái tạo lại là D max , và giá trị nhỏ hơn là D min . 6.18.4. Yêu cầu 6.18.4.1. Đ ối với kiểu B, phải th ỏa mãn các yêu cầu sau. a. Kh ô ng có t ín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong kh oảng thời gian ổn định hóa b. M ẫ u th ử phải tuân theo định mức IP54C được quy định trong TCVN 4255 (IEC 60529). c. Không được có nước thâm nhập vào v ỏ bọc hoặc nếu nước đ ã thâm nhập vào vỏ bọc thì mẫu th ử phải được trang bị phương tiện thích hợp đ ể thải nước. 6.18.4.2. T ỷ số c ủa các đi ể m kích hoạt D max : D min không được lớn hơn 1,26. 7. Báo cáo thử Báo cáo thử phải có ít nh ấ t là các thông tin sau: a. Nh ậ n biết đầu báo cháy lửa được th ử ; b. Viện dẫn tiêu chu ẩn này [nghĩa là TCVN 7568-10 ( ISO 7240-10)]; c. Các kết quả thử: các điểm kích hoạt riêng và các giá trị nh ỏ nhất, lớn nhất và trung bình cộng khi thích h ợ p; d. Phân loại đầu báo cháy; e. Định mức IP (nếu là kiểu B); f. Khoảng thời gian ổn định hóa và điều kiện khí quyển cho ổn định hóa; g. Nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong phòng thử trong suốt quá trình th ử ; h. Các chi tiết về thiết bị c ấ p điện và giám sát và các tiêu chí báo cháy; i. Các chi tiết về bất cứ sai lệch nào so với tiêu chuẩn này hoặc các tiêu chu ẩ n quốc tế đã viện dẫn; j. Các chi tiết về bất cứ các vận hành nào được xem là tùy ch ọn . Phụ lục A (Quy định) Thiết bị để xác định điểm kích hoạt A.1 . Băng thử quang học A.1.1 . Thiết b ị sử dụng một b ă ng th ử quang học để cho phép điều chỉnh khoảng cách giữa nguồn bức (phát) xạ và đầu báo cháy trong khi duy tr ì độ thẳng hàng tương đối của các trục quang của nguồn bức xạ và đầu báo cháy. Để cho phép có các thay đ ổi trong đi ể m k í ch hoạt, băng th ử phải có chiều dài làm việc hiệu dụng tối thiểu là 2,5 m. A.1.2 . Các giá đ ỡ cho lắp đặt mẫu th ử và các bộ phận khác c ủa thiết bị thử phải được phòng ngừa tránh sự di chuyển theo hướng song song với đường trục của băng thử. Phải có các phương tiện để đo các khoảng cách giữa các bộ phận lắp đặt riêng của băng thử tới độ chính xác ± 10 mm. A.1.3 . Giá đ ỡ cho lắp đặt đầu báo cháy phải cho phép điều chỉnh chiều cao và hướng c ủa đầu báo cháy sao cho trục quang c ủa đầu báo cháy trùng với trục quang của nguồn bức xạ. Giá đỡ cho lắp đ ặt đầu báo cháy cũng phải cho ph é p đầu báo cháy quay xung quanh trục quang c ủa n ó và quay độc lập xung quanh đường trục thứ hai vuông góc với trục quang và đi qua giao điểm c ủa t rục quang và mặt phẳng của các phần tử c ả m biến c ủa đ ầ u báo cháy. Phải có các phương tiện để đo các g ó c quay với độ chính xác ± 5°. A.1.4 . Một v í dụ về bố tr í một băng thử quang học thích hợp được chỉ dẫn trên Hình A.1. A. 2. Nguồn bức (phát) xạ A.2.1 . Sự bức xạ phải do m ỏ đốt khí tạo ra khi đốt metan có độ tinh k hiết không nh ỏ hơn 98% với ngọn lửa có công suất bức xạ ổn định (không nhấp nháy) trong dải bước sóng trong đó đầu báo cháy được thử sẽ được vận hành. Sự nhấp nháy trong các dải bước sóng này phải được đo bằng phương pháp thích hợp. Trị số b ình phương trung bình c ủa điều biến nhiệt độ của bức xạ không được vượt quá 5 %. A.2.2 . Công suất bức xạ hiệu dụng phải được chỉnh đặt bằng một cửa ra được bố trí đối diện với ngọn lửa sao cho ngọn lửa choán hết toàn bộ diện của cửa khi nh ìn từ bấ t cứ v ị trí cho phép nào của đầu báo cháy được thử. Đối với phương pháp th ử này, c ửa ra phải được xem là nguồn bức xạ. Đường trục vuông góc đi qua tâm của cửa phải được xem là trục quang c ủa nguồn bức xạ. A.2.3 . M ỏ đốt khí thích hợp cho sử dụng nh ư một nguồn bức xạ được mô tả trong Phụ lục F. A.3. Cửa chắn Phải trang bị một c ửa chắn sao cho có thể che chắn cho mẫu thử khỏi nguồn bức xạ. Cửa ch ắ n phải cho phép điều khiển thời gian phơi ra trước nguồn bức xạ của đầu báo cháy tới độ ch ính xác ± 2 s. A. 4 . Bộ đ iều biến Sự bức xạ từ nguồn bức xạ phải được điều biến bằng phương tiện thích hợp ( ví dụ đĩa tạo xung đóng ngắt quay) đ ể cung c ấ p dạng điều biến do nhà sản xuất quy định đối với đầu báo cháy được th ử . Tần số điều biến quy định có thể là không (zero). Nếu nhà s ả n xuất không quy định sự điều biến th ì phải thực hiện các phép đo tr ê n một mẫu thử được lựa chọn ngẫu nhiên để xác định tần số tương đương v ới giá trị đỉnh của độ nhạy đầu báo cháy. Tần số này phải được ghi lại và được sử dụng cho tất c ả các phép đo tiếp sau CHÚ DẪN: 8 Phần tử cảm biến 1 Mỏ đốt khí metan 9 Trục quang 2 Ngọn lửa 10 Đầu báo cháy 3 Thân mỏ đốt 11 Giá đỡ đầu báo cháy 4 Cửa ra D Điểm kích hoạt 5 Bộ điều biến (đĩa tạo xung đóng ngắt) a Tham khảo 7 Bức xạ kế Hình A.1 - Bố trí băng thử quang học A. 5 . Bức xạ kế A. 5.1 . Phải trang bị một bức xạ kế để giám sát sự bức xạ do nguồn bức xạ tạo ra. Phần tử cảm biến của bức xạ kế phải được định vị tại một điểm trên trục quang của nguồn cách cửa ra một khoảng cách nằm trong phạm vi 1400 mm đến 1600 mm. Bức xạ kế phải được lắp trên một giá đỡ đặt trên băng thử quang học sao cho có thể chỉnh đặt khoảng cách từ cửa ra trong phạm vi quy định đối với độ ch ính xác lặp lại ± 5 mm. A. 5.2 . Độ nhạy đối với bước sóng của bức xạ kế phải th ích hợp với đ ầu báo cháy được thử và có th ể được nhà sản xuất quy định. Nếu nhà sản xuất không quy định dải bước sóng thì bức xạ kế ch ỉ kích hoạt cho bức xạ trong dải 4,0 m m đến 4,8 m m đối với các đầu báo cháy tia hồng ngoại (IR) và 160 nm đến 280 nm đối với các đầu báo cháy tia cực tím (UV). Phụ lục B (Quy định) Đám cháy chất lỏng (n - heptan) (TF5) B. 1 . Nhiên liệu Nhi ê n liệu thường là khoảng 650 g hỗn hợp của n - heptan (độ tinh khiết ≥ 99 %) với khoảng 3 % toluene (độ tinh khiết ≥ 99 %) theo th ể tích . Số lượng chính xác c ủa nhi ê n liệu thử có th ể thay đổi để thu được ph é p thử có hiệu lực. B. 2 . Bố trí nhiên liệu thử B. 2.1 . Hỗn hợp heptan/toluene phải được đốt cháy trong một khay vuông bằng thép tấm dày 2 mm có các kích thước xấp xỉ 33 cm x 30 cm x 5 cm. B. 2.2 . Có thể đặt khay trong một khay lớn hơn chứa đầy nước để ngăn ngừa nhiên liệu đốt cháy phun ra ngoài khay nhiên liệu. B. 3 . Đốt cháy Đốt cháy nhiên liệu thử bằng ngọn l ửa hoặc tia lửa. B. 4 . Điều kiện kết thúc phép th ử 30 s sau khi phơi đầu báo cháy trước đám cháy. Phụ lục C (Quy định) Đám cháy chất lỏng (cồn metyl hóa) (TF6) C. 1 . Nhiên liệu Nhiên liệu th ường là cồn metyl hóa có chứa ít nhất là 90% ethanol C 2 H 5 OH đã được bổ sung 10% chất làm biến tính tinh khiết (methano l ). C. 2 . Bố trí nhiên liệu thử Đốt cháy cồn metyl hóa trong một đ ồ chứa được làm bằng thép tấm có chiều dày 2 mm , bề m ặ t đế có diện tích 1900 cm 2 với các kích thước xấp xỉ 43,5 cm x 43,5 cm x chiều cao 5 cm. C. 3 . Thể tích nhiên liệu Sử dụng khoảng 1,5 l cồn metyl hóa. C. 4 . Đốt cháy Đốt cháy bằng ngọn lửa hoặc tia lửa. C. 5 . Điều kiện kết thúc phép thử 30 s sau khi phơi các đầu báo cháy trước đám cháy. Phụ lục D (Quy định) Thiết bị cho phép thử sự lóa mắt D. 1 . Thiết bị thử sự lóa mắt (xem Hình D.1) phải có một kết cấu sao cho có thể lắp trên băng thử quang học được chỉ ra trên H ình A.1 mà không cản trở việc xác định các điểm kích hoạt. D. 2 . Nguồn ánh sáng phải bao gồm hai ánh sáng sợi đốt von f ram 25 W gi ố ng nhau có vỏ che bằng th ủy tinh trong suốt và phù hợp với TCVN 7592 ( IEC 60064). Nguồn ánh sáng phải được cấp điện bằng d òng điện xoay chiều t ần số 50 Hz hoặc 60 Hz. D. 3 . Nguồn ánh sáng phải được lắp đặt sao cho duy trì được đường ng ắ m trực tiếp từ cảm biến c ủa đầu báo cháy tới nguồn phát xạ trên thiết bị thử như đã ch ỉ ra trên Hình D.1. Nguồn ánh sáng và cảm biến của đầu báo cháy phải được đấu nối sao cho khoảng cách giữa giá đỡ trên và đầu báo cháy x ấ p xỉ bằng 500 mm và khoảng cách này được giữ cố định khi di chuyển giá đ ỡ đầu báo cháy. D. 4 . Nguồn cung cấp điện áp phải được điều c h ỉnh sao cho nhiệt độ màu của các đèn là 2850K ± 100K. Khoảng cách giữa các đèn và đầu báo cháy phải được điều ch ỉnh sao cho các đèn cung cấp cường độ chiếu sáng trên mặt phẳng của cảm biến đ ầu báo cháy là 100 Ix. CHÚ DẪN: 1 Mỏ đốt khí metan 8 Phần tử cảm biến 2 Ngọn lửa D Điểm kích hoạt 3 Thân mỏ đ ố t a Tham khảo 4 Cửa ra 5 Bộ đ i ều biến (đĩa tạo xung đ ó ng ngắt) 6 Cửa chắn 7 Bức xạ kế Hình D.1 - Thiết b ị cho phép thử sự lóa mắt Phụ lục E ( Quy định) Thiết bị cho phép thử va đập E.1 . Thiết bị (xem Hình E.1) ch ủ yếu gồm có một búa lắc với đầu búa có tiết diện hình chữ nhật với mặt va đập được vát và được lắp trên cán búa hình ống bằng thép. Búa được lắp cố định vào một ống lót bằng thép có chuyển động quay dựa trên các ổ bi xung quanh một trục cố định b ằng thép được lắp trong một khung thép cứng vững sao cho búa có th ể quay tự do quanh đường tâm của trục cố định. Thiết kế của khung thép cứng vững phải cho phép bộ phận búa quay được toàn bộ vòng tròn khi không có mẫu th ử . E.2 . Đầu búa có các k ích thước toàn bộ: chiều rộng 76 mm x chiều sâu 50 mm x chiều dài 94 mm và được chế tạo từ hợp kim nhôm (A l Cu4SiMg như đã quy định trong ISO 209, hợp kim nhôm này đ ã được xử lý dung dịch và kết tủa). Đầu búa có một mặt va đập phẳng được vát đi một g óc (60 ± 1)° so với đường trục dài của đầu búa. Cán búa hình ống bằng thép có đường k ính ngoài (25 ± 0,1) mm so với chiều dài thành (1,6 ± 0,1) mm. E.3 . Đầu b úa được lắp trên cán sao cho đường trục d ài c ủa nó cách đường trục quay của bộ phận 305 mm và đường trục của cán búa vuông góc với đường trục quay của bộ phận . Ống lót có đường kính ngoài 102 mm và chiều dài 200 mm được lắp đồng trục với trục cố định bằng thép có đường kính xấp xỉ 25 mm; đường kính chính xác c ủa trục sẽ phụ thuộc vào các ổ trục được sử dụng. E.4 . Đối diện với cán búa là hai cánh tay đòn có lắp đối trọng bằng thép, mỗi cánh tay đòn có đường kính ngoài 20 mm và chiều dài 185 mm. Các cánh tay đòn này được vặn vít v ào ống lót để có chiều dài c ủa các phần nhô ra là 150 mm. Đối trọng cân bằng thép được lắp trên các cánh tay đòn sao cho có thể điều ch ỉnh được vị tr í của nó để cân bằng tải trọng của đ ầu búa và các cánh tay đòn như đã cho trên H ình E.1. Trên đầu mút của ống l ót có lắp một puli nhôm c ó đường k ính 150 mm, chiều dày 12 mm, và xung quanh puli này có quấn một dây cáp kh ông kéo dài được với một đầu được cố định vào puli. Tải trọng vận hành được treo vào đầu mút kia của dây cáp. E. 5 . Khung cứng vững cũng đỡ tấm lắp trên đó lắp mẫu th ử bằng các đồ kẹp chặt thông thường của tấm lắp. Tấm lắp điều c h ỉnh được theo phương thẳng đứng sao cho nửa trên của mặt va đập c ủa búa sẽ đập vào mẫu th ử khi đầu búa đang chuyển động theo phương nằm ngang như đã ch ỉ ra trên Hình E.1. E. 6 . Để vận hành thiết bị, trước tiên cần điều ch ỉnh v ị trí của tấm lắp có lắp mẫu thử như đã ch ỉ ra trên H ình E.1 và sau đó tấm lắp được kẹp chặt vững chắc vào khung. Sau đ ó bộ phận búa được cân bằng một cách c ẩn thận b ằng điều ch ỉnh tải trọng của đối trọng cân bằng với tải tr ọ ng vận h ành được tháo ra. Cánh tay đòn c ủa búa sau đó được kéo xuống vị trí nằm ngang để chu ẩ n bị sẵn sàng cho vận hành v a đập và tải trọng vận hành được lắp tr ở lại. Khi bộ phận búa được thả ra, tải trọng vận hành làm cho búa và cánh tay đòn quay đi một góc rad để đập vào mẫu thử. Khối lượng tính bằng kilogam của t ải trọng vận hành để tạo ra năng lượng va đập yêu cầu 1,9 J bằng 0,388/ (3 p r) kg, trong đó r là bán kính hiệu dụng của puli, tính bằng mét. Khối lượng này x ấ p xỉ b ằ ng 0,55 kg đối với đường kính puli 75 mm. E. 7 . Vì tiêu chuẩn này yêu cầu vận tốc c ủa búa lúc va đập là (1,5 ± 0,13) m/s, cho n ê n c ầ n thiết phải giảm khối lượng của đầu búa bằng cách khoan lấy phoi ở mặt sau một cách thích hợp để đạt được vận tốc này. Có thể ước tính r ằ ng c ần có một đầu búa có khối lượng khoảng 0,79 kg để đạt được vận tốc quy định, nhưng khối lượng này sẽ phải được xác định bằng thử nghiệm và sai số. CHÚ D Ẫ N: a Góc chuy ể n động 6 Puli 1 T ấ m lắp 7 Các ổ bi 2 Đ ầu báo cháy 8 Các cánh tay đòn l ắ p đối trọng cân bằng 3 Đ ầ u búa 9 Tải trọng vận hành 4 C á n búa 10 Tải trọng c ủa đối trọng cân bằng 5 ố ng lót CHÚ THÍCH: Các kích thước được ch ỉ ra ch ỉ có tính ch ấ t hướng dẫn, ngoài các kích thước có liên quan đến đầu búa Hình E.1 - Thiết bị cho phép thử va đập Phụ lục F (Tham khảo) Ví dụ về mỏ đốt metan Hình F.1 giới thiệu một ví dụ về mỏ đốt (mỏ đốt meker) thích hợp cho nguồn bức xạ trong Điều A.2. Nên cung cấp cho m ỏ đốt khí c ó áp suất không thay đổi để duy trì công suất bức xạ không thay đổi. CHÚ DẪN: 1 Khí 4 4 Lỗ 2 Chi tiết A 5 4 Lỗ 3 Chi tiết B 6 lưới Hình F.1 - Ví dụ về m ỏ đốt metan