TCVN12496:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12496:2018 (EN 15091:2013) về Vòi nước vệ sinh - Vòi nước vệ sinh đóng và mở bằng điện TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12496:2018 EN 15091:2013 VÒI NƯỚC VỆ SINH - VÒI NƯỚC VỆ SINH ĐÓNG VÀ MỞ BẰNG ĐIỆN Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware Lời nói đầu TCVN 12496:2018 hoàn toàn tương đương với EN 15091:2013. TCVN 12496:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này liên quan đến các vòi nước vệ sinh vận hành bằng điện (mở và đóng) với điện áp tối đa 42 V AC / 72 V DC, sử dụng với các thiết bị vệ sinh bao quanh vòi. Vòi nước như vậy có thể được vận hành bằng bất kỳ nguồn điện nào, ví dụ: nguồn điện với máy biến áp, pin, v.v... Các thiết b ị điều ch ỉ nh lưu lượng và nhiệt độ được lắp đặt ở phía trước hoặc phía sau của vòi nước không được đề cập trong tiêu chuẩn này. Mục đích của tiêu chuẩn này là xác định các yêu cầu đối với: 1) ghi nhãn, nhận dạng, độ kín, an toàn điện và vận hành, tính năng cơ học và giới hạn của búa nước đối với vòi nước m ở và đóng bằng điện; 2) đặc tính kích thước, thủy lực, độ bền lâu và âm học; 3) quy tr ì nh thử nghiệm để kiểm tra các đặc tính này. Yêu c ầ u đối với các sản phẩm khác nhau được xác định trong các điều khác nhau của tiêu chuẩn này thể hiện trong Bảng 1. Bảng 1 - Nhận dạng các điều của tiêu chuẩn này Ghi nhãn Đặc t í nh kích thước Độ bền lâu Âm học An toàn điện An toàn vận hành Độ kín Độ bền cơ học Đặc tính thủy lực Búa nước Búa nước theo tiêu chu ẩ n sản phẩm Điều 4. Yêu cầu chung và thử nghiệm x x x x x Điều 5. Yêu cầu và thử nghiệm đối với vòi nước x x x x x Điều 6. Yêu cầu và thử nghiệm đối với van xả bồn tiểu nam x x x x Điều 7. Y ê u cầu và thử nghiệm đối với van xả bệ xí x x x x x VÒI NƯỚC VỆ SINH - VÒI NƯỚC VỆ SINH ĐÓNG VÀ MỞ BẰNG ĐIỆN Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu ghi nhãn, nhận dạng, độ kín, an toàn điện và vận hành, độ bền cơ học đối với vòi nư ớ c vệ sinh mở và đ ó ng được điều khiển bằng điện. Điều kiện sử dụng đối với kiểu hệ thống cấp nước được quy định trong Bảng 2. Bảng 2 - Điều kiện sử dụng Hệ thống c ấ p nước Giới hạn sử dụng Giới hạn vận hành khuyến nghị Vòi nước có van đ iện thường m ở hoặc thường đóng (ổn định đ ơ n) Vòi nước có van chốt điện (ổn định kép) Vòi nước có van điện thường mở hoặc thường đóng (ổn định đ ơ n) Vòi nước có van chốt điện (ổn định kép) Ki ể u 1 (xem Hình 1) Áp suất động tối thiểu 0,05 MPa (0,5 bar] 0,05 MPa (0,5 bar] (0,1 đến 0,5) MPa [ (1 đến 5) bar] (0,1 đến 0,5) MPa [ (1 đến 5) bar] Áp suất tĩnh tối đa 1 MPa (10 bar] 1 MPa (10 bar] 1 MPa (10 bar] 0,8 MPa (8 bar] Kiểu 2 a (xem Hình 2) Áp suất động tối thiểu 0,01 MPa (0,1 bar] 0,01 MPa (0,1 bar] (0,01 đến 0,2) MPa [(0,1 đến 2) bar] (0,01 đến 0,2) MPa [(0,1 đến 2) bar] Á p suất tĩnh tối đa 1 MPa (10 bar] 1 MPa (10 bar] 0,8 MPa (8 bar] 0,6 MPa (6 bar] Nhiệt độ của nước ≤ 75 °C ≤ 75 °C ≤ 65 °C ≤ 65 °C a Đối với kiểu 2, nhà sản xuất công bố áp suất vận hành tối thi ể u mà tại đó việc m ở , đ ó ng và lưu lượng quy định có thể đạt được. Thường không có phân loại âm học cho vòi nước được sử dụng trong các hệ thống cấp nước Kiểu 2 và không có quy định kỹ thuật chi phối mức độ phát thải tiếng ồn từ các lắp đặt nước này. Nếu áp suất cấp như vậy mà tiếng ồn quá mức được tạo ra nên trang bị bộ điều chỉnh áp suất hoặc điều ch ỉ nh lưu lượng trong hệ thống. Hoặc khi có thể th ự c hiện được, sử dụng vòi nước phù hợp với phân loại âm học thích hợp. Phụ lục B liệt kê các hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm ngoài phạm vi vận hành được khuyến nghị. CHÚ DẪN: 1 nước lạnh 2 nước nóng 3 ống cung cấp chính (các áp suất cung cấp từ 0,05 đến 1,0) MPa [0,5 đến 10) bar] 4 bình nước nóng Hình 1 - Kiểu 1 - Hệ thống cấp nước có phạm vi áp suất (0,05 đ ế n 1,0) MPa [(0,5 đến 10) bar] CHÚ D Ẫ N: 1 két chứa nước lạnh (không vẽ nắp để nh ì n rõ) 2 ống cảnh báo 3 ống thông hơi 4 b ì nh nư ớ c nóng 5 đường cấp nước lạnh khác từ két tới các thiết bị vệ sinh 6 tới nồi hơi 7 ống cấp nước chính (các áp suất cung cấ p lên đến 8 bar) Hình 2 - Kiểu 2 - Hệ thống cấp nước c ó phạm vi áp suất (0,01 đến 0,8) MPa [(0,1 đến 8) bar] Một hệ thống cấp nước lạnh và nước nóng có ống thông hơi trong nhà, nguồn cấp nước lạnh chính và nguồn cấp nước lạnh có trọng lực tới các thiết bị vệ sinh. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 4255 (IEC 60529), Cấp bảo vệ bằng v ỏ ngoài (M ã IP) TCVN 5 699-1 (IEC 60335-1), Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 8113-1 (ISO 5167-1), Đo dòng lưu chất bằng các thiết bị chênh áp gắn vào ống dẫn có mặt cắt ngang tròn ch ả y đầy - Phần 1: Nguyên lý và yêu cầu chung TCVN 8887-1 (ISO 228-1), Ren ố ng cho mối n ố i kín áp không được chế tạo bằng ren - Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu TCVN 11719 (BS EN 695), Bồn rửa nhà bếp - Kích thước lắp nối TCVN 11869 (BS EN 246), Vòi nước vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật chung cho bộ phận điều chỉnh lưu lượng TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), Vòi vệ sinh - Van xả áp lực và van bồn tiểu nam đóng tự động PN 10 EN 31, Wash basins - Connecting dimensions (Chậu r ử a - Kích thước l ắ p nối) EN 35, Pedestal bidets with over-rim supply - Connecting dimensions (Bồn tiểu nữ đặt trên sàn có nguồn cấp nước trên vành - K í ch thước lắp nối) EN 36, Wall-hung bidets with overrim supply - Connecting dimensions (Bồn tiểu nữ treo tường có nguồn cấp nước trên vành - Kích thước lắp nối) EN 248, Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr (Vòi nước vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật chung đối với lớp phủ mạ điện Ni-Cr) EN 997, WC pans with integral trap (Bệ xí và bộ xí có bẫy nước) EN 13407, Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods (Bồn tiểu nam treo tường - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử). EN 13618, Flexible hose assemblies in drinking water installations - Functional requirements and test methods (Cụm ống mềm dễ uốn trong các lắp đặt nước - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử) EN 13959, Anti-pollution check valves - DN 6 to DN 250 inclusive family E, type A, B, C and D (Van kiểm tra chống ô nhiễm - DN 6 đến DN 250 bao gồm dòng E, kiểu A, B, C và D) IEC 60730-2-8, Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements (Cơ cấu điều khiển điện tự động dùng cho gia dụng và mục đích tương tự - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với van nước vận hành bằng điện, bao gồm cả các yêu cầu về cơ) IEC 61000-6-1, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 6-1: Tiêu chuẩn chung - Tiêu chuẩn miễn nhiễm đ ố i với môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ) IEC 61000-6-3, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 6-3: Tiêu chuẩn chun g - Tiêu chuẩn ph á t xạ đối với m ô i trường dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ) ISO 3822 (tất cả các phần), Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations ( Âm học - Các phép thử phòng th í nghiệm về tiếng ồn phát ra từ các dụng cụ và thiết bị sử dụng trong hệ thống cấp nước) 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 Nước lạnh (cold water) Nước có nhiệt độ dưới 25 °C 3.2 Nước nóng (hot water) Nước có nhiệt độ từ 52 °C đến 75 °C 3.3 Van/Van điện (valve) Cơ cấu bít kín vận hành bằng điện để điều khiển d ò ng chảy của nước 3.4 Van thường mở hoặc thường đóng (ổn định đ ơn) (normally open or normally closed (monostable) valve) Hệ thống bít kín được cấp điện liên tục trong khi vận hành 3.5 Van chốt/Van chốt điện (ổn định kép) (latching (bistable) valve) Hệ thống bít kín chỉ được cấp điện tại thời điểm vận hành mở và đóng 4 Yêu cầu chung và thử nghiệm 4.1 Ghi nhãn Vòi nước phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được ghi nhãn bền và không ph ai với: - tên hoặc logo của nhà sản xuất; - các cấp âm học và lưu lượng (nếu có); - loại dung tích cho bồn tiểu nam (v í dụ: loại 4 hoặc loại 6). 4.2 Vật liệu 4.2.1 Yêu cầu về hóa học và vệ s i nh Tất cả vật liệu tiếp xúc với nước sinh hoạt và ăn uống của con người không được gây nguy hiểm cho sức kh ỏe . Các vật liệu không được gây ra bất cứ sự suy giảm chất lượng nào của nước về mặt dinh dưỡng, cảm quan, mùi hoặc vị. 4.2.2 Điều kiện bề mặt tiếp xúc Các bề mặt được mạ crôm và các lớp phủ Ni-Cr nhìn thấy được phải phù hợp với các yêu cầu của EN 248. 4.3 Chức năng Vòi nước phải được vận hành theo dự định của nhà sản xuất, nghĩa là theo mô tả trong hướng dẫn của nhà sản xuất. Vòi nước ph ả i được thử nghiệm để đảm bảo kiểm tra tất cả các chức năng đã công bố trong hướng dẫn của nhà sản xuất. Các phép thử phải được tiến hành hai lần. Nếu tất cả các chức năng đáp ứng được hoàn toàn th ì vòi nước thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 4.4 Bảo vệ chống ô nhiễm Khi các vòi nước được trang b ị các van kiểm tra, các van này phải phù hợp với EN 13959. 4.5 Đặc tính và yêu cầu về điện 4.5.1 Quy định chung Các phép thử được mô tả là các phép thử điển hình (phép thử phòng thí nghiệm), không phải là phép thử kiểm soát chất lượng được thực hiện trong quá trình sản xuất. 4.5.2 An toàn điện Thử nghiệm an toàn điện được thực hiện theo mô tả trong các tiêu chuẩn liên quan. Danh mục các tiêu chuẩn liên quan nhưng không nhất thiết phải đầy đủ, được liệt kê dưới đây: a) Thông số kỹ thuật điện áp thấp: 1) TCVN 5699-1 (IEC 60335-1). b) EMC: 1) IEC 61000-6-1. 2) IEC 61000-6-3. Vòi nước sử dụng radar phải phù hợp với kh ả năng kháng điện t ừ và phát xạ điện t ừ đối với các tiêu chuẩn quốc gia có li ên quan. CHÚ THÍCH: Thiết bị được thiết k ế đ ể phát ra và nhận tín hiệu trong phạm vi tần số đề cập trong bộ EN 61000 thì tùy thuộc vào yêu cầu bổ sung. c) Bảo vệ của bao bì chống xâm nhập của nước và bụi: Nhà sản xuất phải công bố mức độ bảo vệ s ả n phẩm theo TCVN 4255 (IEC 60529). 4.5.3 Vận hành điện của van điện từ 4.5.3.1 Ghi nhãn Đối với các van, ghi nhãn bao gồm: a) Van AC: 1) điện áp; 2) tiêu thụ điện năng (VA/W); 3) tần số (Hz). b) Van DC: 1) điện áp; 2) tiêu thụ điện năng (W); 3) ổn định đơn hoặc ổn định kép. 4.5.3.2 Điện áp Van điện từ phải được vận hành ở mức nhỏ hơn 42 V và phải phù hợp với mức điện áp thấp an to à n (SELV) theo các yêu cầu của IEC 60730-2-8. 4.5.4 Độ bền điện và độ cách điện của van điện Van điện phải phù hợp với IEC 60730-2-8, nếu c ó . 4.5.5 An toàn vận hành 4.5.5.1 Quy trình thử đối với vòi nước vận hành chính Phép thử được thực hiện với nước lạnh. Vòi nước dùng cho hệ thống cấp nước Kiểu 1 được vận hành tại áp suất động (0,3 ± 0,02) MPa [(3 ± 0,2) bar]. Vòi nước dùng cho hệ thống cấp nước Kiểu 2 được vận hành tại áp suất động (0,02 ± 0,005) MPa [(0,2 ± 0,05) bar] . Kích hoạt vòi. Cắt nguồn cấp điện. 4.5.5.2 Yêu cầu đối với vòi nước vận hành chính Vòi nước phải luôn đóng. 4.5.5.3 Quy tr ì nh th ử đối với vòi nước vận hành bằng pin Phép thử được thực hiện với nước lạnh. Nguyên tắc của thử nghiệm bao gồm kiểm tra khi pin không c ấ p điện, vòi nước phải đóng lại. Vòi nước dùng cho hệ thống cấp nước Kiểu 1 được vận hành tại áp suất động (0,3 ± 0,02) MPa [(3 ± 0,2) bar]. Vòi nước dùng cho hệ thống cấp nước Kiểu 2 được vận hành tại áp suất động (0,02 ± 0,005) MPa [(0,2 ± 0,05) bar]. Trong quá trình thử nghiệm, pin được thay thế bằng nguồn điện với điện áp có thể điều ch ỉ nh. Bắt đầu tại 0,9 x U n (điện áp danh nghĩa của pin). a) Kích hoạt vòi. b) Khi nước đang ch ả y, giảm điện áp xuống 0,1 V. c) Đợi cho đến khi vòi đóng hoặc kích hoạt đóng vòi. d) Lặp lại a), b), c) cho đến khi vòi không vận hành nữa. 4.5.5.4 Yêu cầu đối với vòi nước vận hành bằng pin Sau khi kết thúc th ử nghiệm, vòi phải vẫn ở vị trí đóng. 4.6 Đặc tính độ kín 4.6.1 Quy định chung Các phép thử được mô tả là các phép thử điển hình (phép th ử phòng thí nghiệm), không phải l à phép thử kiểm soát chất lượng được thực hiện trong quá trình s ả n xuất. Điều này quy định các phương pháp th ử để kiểm tra độ kín của vòi nước đóng m ở bằng điện và xác định các yêu cầu tương ứng (xem Bảng 3). Các phép thử được thực hiện với nước lạnh. 4.6.2 Nguyên tắc Nguyên tắc thử bao gồm kiểm tra độ kín khi chịu tác động áp suất nước lạnh của vòi nước (thân, bộ phận đầu thân, v.v...). 4.6.3 Thiết bị Một mạch thử thủy lực có khả năng cung cấp áp suất tĩnh và áp suất động theo yêu cầu, đồng thời phải duy trì các áp suất này trong suốt quá trình thử. 4.6.4 Độ kín của vòi nước ở phía trước cơ cấu bít kín 4.6.4.1 Quy trình Đấu nối vòi nước vào mạch thử với miệng lỗ xả được mở và thường hướng xuống dưới. Với cơ cấu b í t kín ở vị trí đóng, tác dụng vào lỗ nạp của vòi nước một áp suất tĩnh của nước (1,6 ± 0,05) MPa [(16 ± 0,5) bar] trong (60 + 5) s. 4.6.4.2 Yêu cầu Trong suốt quá trình thử, không được rò r ỉ nước tại cơ cấu bít kín v à không được rò rỉ hoặc thấm nước qua các thành (vách). 4.6.5 Độ kín của vòi nước ở phía sau cơ c ấ u bít kín với cơ cấu bít kín được m ở 4.6.5.1 Quy định chung Phép thử này chỉ áp dụng đối với vòi nước (Điều 5) v à van xả bồn tiểu nam (Điều 6). 4.6.5.2 Quy trình - đấu n ố i vòi nước vào mạch thử với miệng lỗ xả được chủ động đóng lại và thường hướng xuống dưới; - m ở cơ cấu bít kín; - tác động một áp suất tĩnh của nước (0,4 ± 0,02) MPa [(4 ± 0,2 bar] trong (60 ± 5) s; - Phép thử phải được lặp lại tại áp suất (0,02 ± 0,005) MPa [(0,2 ± 0,05) bar] trong (60 ± 5) s. 4.6.5.3 Yêu cầu Trong suốt quá tr ì nh thử, không được r ò r ỉ hoặc thấm nước qua các thành (vách). 4.6.6 Thử nghiệm độ kín - B ả ng tóm tắt Tóm tắt các thử nghiệm độ kín được nêu trong Bảng 3. Bảng 3 - Tóm tắt các th ử nghiệm độ kín Độ kín của: Lỗ xả Áp suất Thời gian Yêu cầu Van x ả vòi nước và bồn tiểu nam Phía trước cơ cấu bít kín M ở (1,6 ± 0,05) MPa [(16 ± 0,5) bar] (60 ± 5) s Không rò rỉ Phía sau cơ cấu bít kín Đóng (0,4 ± 0,02) MPa [(4 ± 0,2) bar] (60 ± 5) s (0,020 ± 0,002) MPa [(0,2 ± 0,02) bar] (60 ± 5) s Van xả bệ xí Mở (1,6 ± 0,05) MPa [(16 ± 0,5) bar] (60 ± 5) s 4.7 Đặc tính chịu áp lực - tính năng cơ học dưới tác động của áp suất 4.7.1 Quy định chung Điều này mô t ả phương pháp thử phải được thực hiện để kiểm tra tính năng cơ học dưới tác động của áp suất cao và quy định tiêu chí thử nghiệm. 4.7.2 Nguyên tắc Nguyên tắc là phát hiện sự biến dạng bất kỳ của vòi nước có thể xảy ra khi sử dụng nước lạnh dưới tác động của áp suất cao. Phép thử được thực hiện ở phía trước của cơ cấu b ít kín. Các van đã dùng cho các phép thử được quy định trong 4.7.4 không được sử dụng cho các thử nghiệm khác. 4.7.3 Thiết bị Thiết bị được mô t ả trong 4.6.3. 4.7.4 Quy trình Đấu nối vòi nước vào mạch thử. Với cơ cấu bít kín, áp dụng áp suất nước tĩnh (2,5 ± 0,05) MPa [(25 ± 0,5) bar] trong (60 ± 5) s. 4.7.5 Yêu cầu Phải không có biến dạng vĩnh viễn trong bất kỳ phần nào tại phía trước cơ cấu bít kín của vòi nước. Cho phép có thấm nước. 5 Yêu cầu và thử nghiệm cho vòi nước 5.1 Phạm vi áp dụng Điều này quy định các yêu cầu đối với vòi nước mở và đóng bằng điện hoặc điện tử được sử dụng với các thiết bị vệ sinh lắp đặt trong khu vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp. Điều này không áp dụng cho van x ả bệ xí/bồn tiểu nam, vòi đơn/kết hợp cơ học và các van đóng tự động. Các điều kiện sử dụng được nêu trong Bảng 2. 5.2 Đặc tính kích thước 5.2.1 Quy định chung Yêu cầu chung về bản vẽ: Cho phép có các giải pháp thiết kế khác nhau đối với thiết kế và kết cấu các chi tiết không có các kích thước quy định, các giải pháp này phải được nhà sản xuất chấp nhận. Các trường hợp đặc biệt nêu trong 5.2.10. 5.2.2 Vòi có thân nhìn thấy lắp trên bề mặt nằm ngang K í ch thước tiêu chuẩn của vòi nước m ở và đóng bằng điện (xem Hình 3 và Bảng 4) phải: - tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và thay thế vòi trên các thiết bị vệ sinh phù hợp với EN 31, EN 35, EN 36 và TCVN 11719 (BS EN 695); - cung cấp các tùy chọn khác nhau để đấu nối vào nguồn cấp nước. Hình 3 - Vòi có thân nhìn thấy lắp trên bề mặt nằm ngang Bảng 4 - Kích thước Kích thước Giá trị mm Yêu cầu A G 1/2 B hoặc G 3/4B B 29 max. C 11 min. D 90 min. Kích thước từ tâm của miệng lỗ xả như khi được cung cấp. E a 25 min. Kích thước từ điểm thấp nhất của miệng lỗ xả đến bề mặt dự định lắp vòi nước đối với hệ thống c ấ p nước Kiểu 1 và hệ thống cấp nước Kiểu 2 - trừ các bồn rửa. G 45 min. Kích thước nhỏ nh ấ t của đế vòi. L Giá trị cho phép vòi nước lắp trên giá đỡ dày từ 1 mm đến 18 mm và đấu nối vào nguồn cấp nước. a Kích thước l ớ n hơn có th ể được yêu cầu theo quy định của mỗi quốc gia. CHÚ THÍCH: Cho phép cung cấp bằng ống mềm dễ uốn phù hợp với EN 13618. 5.2.3 Vòi có th â n nhìn thấy lắp trên bề mặt thẳng đứng Kích thước tiêu chuẩn của vòi nước mở và đóng bằng điện (xem Hình 4 và Bảng 5) phải: - phù hợp với Hình 4 và Bảng 5 trong trường hợp kích thước lỗ nạp; - cung c ấ p các tùy chọn khác nhau để đấu nối vào nguồn cấp nước. Hình 4 - Lỗ nạp của vòi có ren có thân nhìn thấy lắp trên bề mặt thẳng đứng Bảng 5 - Kích thước lỗ nạp có ren Kích thước Giá trị mm A G 1/2 B G 3/4 B C 11 min. 13 min. 5.2.4 Vòi nối cùng hàng với lỗ nạp và lỗ xả có ren 5.2.4.1 Lỗ nạp và lỗ xả th ẳ ng hàng K í ch thước tiêu chuẩn của vòi nước mở và đóng bằng điện (xem Hình 5 và Bảng 6) phải: - phù hợp với Hình 5 và Bảng 6 trong trường hợp kích thước lỗ nạp; - cung cấp các tùy chọn khác nhau để đấu nối vào nguồn cấp nước. Hình 5 - Vòi có lỗ nạp và lỗ xả thẳng hàng 5.2.4.2 Lỗ nạp và lỗ xả tại các góc vuông Kích thước tiêu chuẩn của vòi nước mở và đ ó ng bằng điện (xem Hình 6 và Bảng 6) phải: - phù hợp với Hình 6 và Bảng 6 trong trường hợp kích thước lỗ nạp; - cung cấp các tùy chọn khác nhau để đấu nối vào nguồn c ấ p nước. Hình 6 - Vòi có lỗ nạp và lỗ xả tại các góc vuông Bảng 6 - Kích thước ren Kích thước Giá trị mm A (ren ngoài) G 1/2 B G 3/4 B D (ren trong) G ½ G 3/4 C 8 min. 10 min. Trong trường hợp kích cỡ lỗ nạp và lỗ xả khác nhau, kích thước danh nghĩa là kích thước của lỗ nạp và kích thước lỗ xả phải được công bố (Ví dụ: Vòi nối cùng hàng có ren ngoài G 1/2 B với lỗ xả ren trong G 3/4 có lỗ nạp và lỗ xả thẳng hàng). 5.2.5 Vòi bị che khuất lắp trên bề mặt thẳng đứng Các kích thước của kiểu vòi này theo quy định của nhà s ả n xuất. 5.2.6 Van trộn lắp trên bề mặt nằm ngang 5.2.6.1 Quy định chung K í ch thước tiêu chuẩn của van trộn m ở và đóng bằng điện (xem Hình 7, Hình 8 v à Bảng 7) ph ải : - tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và thay thế vòi trên các thiết bị vệ sinh phù hợp với EN 31, EN 35, EN 36 và TCVN 11719 (BS EN 695); - cung cấp các tùy chọn khác nhau để đấu nối vào nguồn cấp nước 5.2.6.2 Cung cấp bằng ống Hình 7 - Van trộn cho lỗ nạp có ren lắp trên bề mặt nằm ngang Hình 8 - Van trộn cho kết nối trụ, lắp trên bề mặt nằm ngang Bảng 7 - Kích thước của van trộn Kích thước Giá trị mm Yêu cầu D 90 min. Kích thước từ tâm của miệng lỗ xả, đến tâm của trục J, có hoặc không có bộ điều chỉnh lưu lượng, như khi được cung cấp E a 25 min. Khoảng cách thẳng đứng từ đi ể m thấp nhất của miệng lỗ xả, đến bề mặt lắp của vòi G 45 min. Kích thước của đế hoặc mặt bích G 1 50 max. Đường kính vòng đệm kẹp chặt J 33,5 max. 2 ống cấp và cơ c ấ u cố định phải lắp vào vòng tròn đường kính J. L và L 1 Giá trị cho phép vòi nước được gắn trên giá đỡ có độ dày từ 1 mm đến 18 mm. T Ố ng đồng Ø 10 Hoặc: Ố ng mềm phù h ợ p với EN 13618 với: Trơn hoặc G 3/8 ren trong hoặc G3/8 B ren ngoài hoặc G 1/2 ren trong hoặc G1/2 B ren ngoài Đầu mút trơn Ø 10 hoặc với G 3/8 (ren ngoài hoặc ren trong) hoặc G1/2 (ren ngoài hoặc ren trong) U 350 min. Có thể được giảm xuống còn 220 theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng V 32 max. Kích thước tối đa của hình chiếu bằng được đo từ trục của đường kính J a Kích thước lớn hơn có thể được yêu cầu theo quy định của mỗi quốc gia. 5.2.6.3 Cung cấp bằng ống mềm dễ uốn Ống cấp phải phù hợp với các yêu cầu của EN 13618. 5.2.7 Van trộn có thân nhìn thấy lắp trên bề mặt thẳng đứng với đai ốc nối và khớp nối lệch tâm Kích thước tiêu chuẩn của vòi nước m ở v à đóng bằng điện (xem Hình 9 và Bảng 8) phải: - kích thước lỗ nạp của van trộn phải phù hợp với Hình 9 và Bảng 8; - cung cấp các tùy chọn khác nhau đ ể đ ấ u nối vào nguồn cấp nước. 5.2.8 Van trộn có các lỗ nạp đối nhau Kích thước tiêu chuẩn của vòi nước mở và đóng bằng điện phải: - kích thước lỗ nạp của van trộn với các lỗ nạp đối nhau phù hợp với H ì nh 10 và Bảng 8; - cung cấp các tùy chọn khác nhau để đấu nối vào nguồn cấp nước. Hình 9 - Van trộn có các đai ốc nối và khớp nối lệch tâm Hình 10 - Van trộn có các lỗ nạp đối nhau Bảng 8 - Kích thước Kích thư ớ c Giá trị mm Yêu cầu A a G 1/2 B TCVN 8887-1 (ISO 228-1) A 1 G 3/4 TCVN 8887-1 (ISO 228-1) A 2 9 min Chiều dài hữu ích của ren (trừ v ò ng đệm) A 3 15 min Chiều dài hữu ích của ren B 15 min Chiều dài hữu ích của ren D G 1/2 TCVN 8887-1 (ISO 228-1) G (140 đến 160) Cho phép mở rộng phạm vi này G 1 150 ± 1 a Cho phép tạo răng cưa hoặc tạo vân ren này để hỗ trợ cho việc hãm của băng bịt kín hoặc các h ợ p chất. Trong các trường hợp này sai lệch giới hạn dưới trên đường k í nh ngoài cơ bản chỉ dẫn trong TCVN 8887-1 (ISO 228-1) có thể tăng lên đến -0,35mm. Cho phép s ử dụng các vòng đệm biến dạng được. CHÚ THÍCH: Cho phép có các k í ch thước khác (để thay thế) khi thị trư ờ ng truyền thống có yêu cầu v ớ i điều kiện là nhà sản xuất quy định kích thước thực trong tài liệu để tránh nhầm lẫn với kích thước tiêu chuẩn - kích thước có thể đạt được khi sử dụng khớp nối lệch tâm. 5.2.9 Lỗ x ả vòi phun sử dụng với bộ điều chỉnh lưu lượng L ỗ xả vòi phun đ ể tiếp nhận bộ điều chỉnh lưu lượng phải phù hợp với TCVN 11869 (BS EN 246). Lỗ xả vòi phun không phù hợp với TCVN 11869 (BS EN 246) được đề cập trong 5.2.10. 5.2.10 Trường hợp đặc biệt Vòi nước dùng trong các ứng dụng đặc biệt, ví dụ: để lắp đặt trên các thiết bị vệ sinh không phù hợp với tiêu chuẩn này hoặc khi khôn g yêu cầu thay đ ổ i kích thước, có thể kết hợp các độ lệch kích thước, miễn là: - thỏa mãn tất cả yêu cầu khác của tiêu chu ẩ n này ; - các bề mặt lắp ráp cố định chặt được trang bị để che phủ tất cả các lỗ cố định; - sự kết nối ren với các đường ống cấp phù hợp với TCVN 8887-1 (ISO 228-1); - đạt được kích thước khe h ở không khí hoặc cơ cấu ngăn dòng chảy ngược phù hợp. Tài liệu của nhà sản xuất bao gồm các hướng dẫn lắp đặt kèm theo vòi nước, phải nêu rõ vòi nước này có các đặc tính riêng, ví dụ: không phải là kích thước tiêu chuẩn. 5.3 Đặc tính thủy lực 5.3.1 Quy định chung Các phép th ử được mô tả là các phép thử điển hình (phép thử phòng thí nghiệm), không phải là các phép thử kiểm soát chất lượng được thực hiện trong quá tr ì nh sản xuất. Điều này đưa ra một phương pháp thử để đo lưu lượng và dòng chảy giao nhau giữa nước nóng và nước lạnh cung cấp cho một áp suất nhất định. 5.3.2 Thiết bị thử đối với vòi nước dùng cho hệ thống cấp nước Kiểu 1 5.3.2.1 Quy định chung Thiết bị này bao gồm: - hai mạch cấp nước (các lỗ nạp nước nóng và nước lạnh) (xem Hình 11); - mạch thử (xem Hình 12). 5.3.2.2 Mạch cấp nước Kiểu 1 CHÚ D Ẫ N: 1 bộ điều chỉnh áp suất 2 đường ống 3 đo lưu lượng 4 lỗ nạp nước lạnh 5 lỗ nạp nước nóng 6 mạch cấp nước 7 mẫu thử Hình 11 - Mạch cấp nước Mỗi mạch cấp nước gồm có: - bộ điều chỉnh áp suất (1) để thu nhận các áp suất yêu cầu; - đường ống (2) có mặt cắt ngang thích hợp cho lưu lượng thu được; - dụng cụ (3) để đo lưu lượng. 5.3.2.3 Mạch thử Kiểu 1 Mỗi lỗ nạp tới vòi hoặc van trộn gồm có: a) đường ố ng được chế tạo từ ống kim loại cứng có đường kính và chiều dài phù hợp với các kích thước trong Bảng 9; b) ống mềm dễ uốn được gia cường có chiều dài 500 mm, đường kính trong nhỏ nhất bằng đường k í nh của ống kim loại cứng, có một bộ phận để nối với vòi nước; Kích thước tính bằng milimét CH Ú DẪN: 1 đầu nối tới mạch cấp nước 2 ống kim loại 3 dụng cụ đo áp suất 4 đầu nối 5 lỗ nạp nước nóng 6 lỗ nạp nước lạnh 7 thiết bị trộn Hình 12 - Mạch thử đối với vòi nước dùng cho các hệ thống cấp nước Kiểu 1 Bảng 9 - Kích thước của đường ống Kích thước lắp nối của vòi nước Đường kính trong (mm) Đai ốc nối 1/2 13 min. G 1/2 3/4 20 min. G 3/4 c) dụng cụ đo lưu lượng (độ chính xác đo ± 2 %): d) bộ phận để kết nối đường ố ng với mạch cấp nước; e) ống trích áp suất chữ T đ ể đo áp suất tại các lỗ nạp của các van trộn (độ chính xác đo ± 1 %): f) hệ thống để ghi lại các điều kiện v à kết quả thử nghiệm là thích hợp. 5.3.2.4 Ố ng trích áp suất chữ T Ố ng tr íc h áp suất chữ T phải có kiểu trích áp suất với các lỗ riêng hoặc kiểu rãnh vòng (xem Phụ lục A). 5.3.2.5 Lắp đặt các vòi đơn dùng trong các hệ th ố ng cấp nước Kiểu 1 Chỉ sử dụng nguồn cung cấp nước lạnh nêu trong Hình 11 cho các thử nghiệm. 5.3.2.6 Lắp đặt van trộn dùng trong hệ thống cấp nước Kiểu 1 Tùy theo kiểu van trộn, phải sử dụng một trong các cách bố tr í nêu trong Hình 13. CHÚ D Ẫ N: 1 ống mềm dễ uốn Hình 13 - Lắp đ ặt van trộn 5.3.2.7 Thiết bị th ử nghiệm đối với vòi nước dùng cho các hệ thống cấp nước Kiểu 2 Phải sử dụng một thiết bị thử nghiệm như thể hiện trong Hình 14. CHÚ D Ẫ N: 1 ống trích áp suất chữ T 2 van điều khiển 3 đồng hồ đo lưu lượng 4 nguồn cung nước lạnh 5 van đóng 6 khoảng cách tâm của bộ vòi 7 dụng cụ đo áp suất (Áp kế) 8 1 020 mm nước [0,01 MPa (0,1 bar)] Hình 14 - Thiết bị thử lưu lượng đố i với các vòi nước dùng trong các hệ thống cấp nước Kiểu 2 CHÚ THÍCH: Các đầu ống thẳng, không có các gờ và được chèn ở mức sâu nhất của kích thước A trong ống trích áp suất chữ T. 5.3.3 Nguyên tắc th ử nghiệm dòng chảy Các phép đo được thực hiện trên vòi nước dùng trong các hệ thống c ấ p nước Kiểu 1 - như khi được cung cấp, v í dụ: có trang bị phụ kiện bất kỳ. Các phép đo được thực hiện trên vòi nước dùng trong các hệ thống cấp nước Kiểu 2 - với điều kiện tháo các van kiểm tra có thể tháo rời, bộ điều chỉnh lưu lượng, v.v... Phép thử được thực hiện với nước lạnh: - tại áp suất động (0,3 ± 0,02) MPa [(3,0 ± 0,2) bar] đối với vòi nước dùng trong hệ thống cấp nước Kiểu 1; - ở áp suất động (0,01 ± 0,002) MPa [(0,1 ± 0,02) bar] đối với vòi nước dùng trong hệ thống cấp nước Kiểu 2. Van trộn được thử nghiệm ở các vị tr í nóng, lạnh và giữa vị trí pha trộn với nước lạnh. Các giá trị bất lợi nhất được ghi lại. Vòi nước được vận hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 5.3.4 Yêu cầu Lưu lượng khi mở hoàn toàn và cung cấp trong các điều kiện quy định theo 5.3.3 phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong Bảng 10. Bảng 10 - Lưu lượng t ố i thiểu và áp suất th ử nghiệm phù hợp với ứng dụng Hệ thống cấp nước Vòi nước dùng cho hệ thống cấp nước Kiểu 1 Vòi nước dùng cho hệ thống cấp nước Ki ể u 2 Áp suất thử (0,3 ± 0,02) MPa [(3 ± 0,2) bar] (0,01 ± 0,002) MPa [(0,1 ± 0,02) bar] Lưu lượng tối thiểu đ ố i với vòi rửa Vòi trộn: 4,0 L/min Vòi trộn: 3,0 L/min Vòi đơn: 1,5 L/min Vòi đơn: 1,5 L/min Áp suất thử (0,3 ± 0,02) MPa [(3 ± 0,2) bar] (0,01 ± 0,002) MPa [(0,1 ± 0,02) bar] Lưu lượng tối thiểu đối với sen vòi a 9,0 L/ min 4,7 L/min Các ứng dụng khác phù hợp với ứng dụng phù hợp với ứng dụng a Không áp dụng cho hệ thống sen vòi. 5.3.5 Dòng chảy giao nhau giữa nước nóng và nước lạnh 5.3.5.1 Nguyên tắc Nếu thiết bị trộn được đặt ở trước van điện, bắt buộc phải có một cơ cấu để ngăn dòng chảy giao nhau giữa nước nóng và nước lạnh. Nếu thiết bị trộn được đặt ở sau van điện, không bắt buộc phải có một thiết bị để ngăn dòng chảy giao nhau giữa nóng và nước lạnh. Các cơ cấu này có thể được kết hợp vào chính van trộn hoặc được cung cấp riêng. 5.3.5.2 Quy trình Phép thử được thực hiện bằng nước lạnh. Đấu nối một lỗ nạp của van trộn vào mạch thử. Với miệng lỗ xả mở và cơ cấu bít kín đóng, tác động áp suất của nước (0,4 ± 0,02) MPa [(4 ± 0,2) bar] vào van trộn trong khoảng (60 ± 5) s đối với toàn bộ phạm vi hoạt động của cơ cấu điều ch ỉ nh nhiệt độ. Lặp lại phép thử với lỗ nạp nước khác của van trộn được đấu nối vào mạch thử. 5.3.5.3 Yêu cầu Trong suốt quá trình thử, không được rò rỉ hoặc thấm nước tại lỗ xả hoặc tại đầu lỗ nạp chưa được đấu nối. 5.4 Búa nước 5.4.1 Nguyên tắc thử nghiệm búa nước Nguyên tắc để kiểm tra đỉnh áp suất bị giới hạn khi vòi nước đóng. Điều này ch ỉ áp dụng đối với các thiết bị dùng cho các hệ thống cấp nước Kiểu 1. 5.4.2 Thiết bị thử Phải sử dụng một thiết bị thử nghiệm như mô tả trong Hình 15. CH Ú DẪN: 1 Nguồn cấp nước bằng bơm với tốc độ biến thiên tại áp suất tĩnh ( ) MPa [( ) bar] 2 B ì nh chứa khí dung t í ch 5 L chứa đầy nửa b ì nh với không khí tại áp suất tĩnh 0,5 MPa (5 bar) 3 Mạch cấp nước bao gồm 9 m ống đồng (xem Bảng 11) cuốn thành một cuộn dây c ó bán k í nh trong tối thiểu 260 mm hoặc bao gồm các đoạn thẳng kết hợp tối đa 5 khúc uốn có bán kính trong lớn hơn 260 mm 4 Ố ng trích áp suất chữ T phù hợp với TCVN 8113-1 (ISO 5167-1) với đầu dò áp suất có khả năng đo từ 0 MPa (0 bar) đến 2,0 MPa (20 bar) với một t ầ n số lớn hơn 5 kHz; phải ghi lại tại tần số vượt quá 1 kHz 5 Vòi được th ử nghiệm H ì nh 15 - Thiết bị thử búa nước Bảng 11 - Kích thước của đường ố ng cấp cho thử nghiệm búa nước Ứ ng dụng Kích thước (ID x OD) Chậu rửa 13 x 15 Sen vòi 20 x 22 5.4.3 Quy trình Mạch cấp phải cung cấp nước lạnh tại áp suất tĩnh ( ) MPa [( ) bar] với một máy bơm có tốc độ biến thiên. Quy trình làm đầy bình khí để lấp đầy 50 % không khí: a) giảm áp thiết bị thử; b) làm đầy bình chứa bằng khí nén đến 0,25 MPa (2,5 bar); c) tăng áp thiết bị với áp suất nước tại 0,5 MPa (5 bar) bằng cách điều ch ỉ nh tốc độ bơm: 1) đấu n ố i mẫu thử (5) tại thiết bị thử, trực tiếp sau ống trích áp suất chữ T (4); 2) mở vòi tối thiểu 5 lần để khử hoàn toàn không khí trong mạch thử; 3) điều ch ỉ nh áp suất tĩnh tại 0,5 MPa (5 bar); d) ngắt sự điều chỉnh tốc độ của bơm; e) vận hành vòi 5 s để ổn định áp suất, ghi lại áp suất và lưu lượng; f) cho phép vòi nước đóng, trong khi liên tục ghi lại áp suất. Nếu một van trộn được thử nghiệm, kết nối cả hai lỗ nạp và thực hiện phép thử ở vị trí có nước nóng hoàn toàn, nước lạnh hoàn toàn và pha trộn giữa nước nóng và nước lạnh. Thực hiện theo quy trình 3 lần. 5.4.4 Yêu cầu Giá trị trung bình của 3 phép thử của c á c đỉnh áp suất cho mỗi vị trí (nóng, lạnh, pha trộn giữa nóng và lạnh) giữa áp suất đóng tối đa và áp suất tĩnh bằng 0,5 MPa (5 bar) phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 MPa (3 bar). 5.5 Độ bền lâu 5.5.1 Quy định chung Phép thử được mô tả là phép thử điển hình (phép thử ph ò ng thí nghiệm), không phải là phép thử kiểm soát chất lượng được thực hiện trong quá trình sản xuất. Điều này quy định phương pháp thử độ bền lâu cơ học hoặc khả năng chống mài mòn của các bộ phận chuyển động và quy định các yêu cầu tương ứng. 5.5.2 Nguyên tắc Nguyên tắc của phép thử l à cho vòi nước chịu một s ố vận hành quy định để đảm bảo hoạt động của vòi nước vượt qua một khoảng thời gian dài. Các phép thử được thực hiện tại áp suất tĩnh (0,4 ± 0,05) MPa [(4 ± 0,5) bar]. Tiến hành thử nghiệm bằng cách vận hành vòi nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hệ thống phải được điều chỉnh cho phù hợp với kiểu vòi nước được thử nghiệm. Vòi nước được thử như khi được cung c ấ p. 5.5.3 Quy trình đối v ới vòi đơn Lắp vòi trên máy thử và đấu nối mạch cấp nước lạnh có khả năng cấp nước tại áp suất tĩnh (0,4 ± 0,05) MPa [(4 ± 0,5) bar] . Vòi phải được m ở và cho phép đóng bằng chế độ vận hành thông thường của vòi. Chu kỳ m ở và đóng phải được lặp lại 200 000 lần. Nếu vòi nước vận hành bằng pin, có th ể thay pin trong khi thử nghiệm . Số lần thay pin phải được ghi lại. 5.5.4 Quy trình đối với bộ trộn Lắp vòi vào máy thử và đấu nối mạch cấp nước lạnh với nguồn cấp nước lạnh và nguồn cấp nước nóng với nước tại nhiệt độ (65 ± 2) °C. Với bộ trộn đã đóng, điều chỉnh áp suất nước nóng v à lạnh ở trước bộ trộn đến (0,4 ± 0,05) MPa [(4 ± 0,5) bar]. Chu kỳ sau phải được lặp lại 70 000 lần: 1) điều chỉnh cơ cấu cài đặt nhiệt độ ở vị trí pha trộn giữa nóng và lạnh, đóng bộ trộn; 2) kích hoạt vòi nước; 3) trong khi vòi nước chảy, điều chỉnh cơ cấu cài đặt nhiệt độ đến vị trí lạnh trong khoảng 1,5 s; 4) chờ đến khi kết thúc chảy ; 5) đợi 5 s; 6) kích hoạt vòi; 7) trong khi vòi nước chảy, điều chỉnh cơ cấu cài đặt nhiệt độ đến vị trí nóng trong khoảng 3 s; 8) chờ đến khi kết thúc chảy ; 9) đợi 5 s; 10) kích hoạt vòi; 11) trong khi vòi nước chảy, điều chỉ nh cơ cấu cài đặt nhiệt độ đến vị trí pha trộn giữa nóng và lạnh trong khoảng 1,5 s; 12) chờ đến khi kết thúc chảy; 13) đợi 5 s. Vòi phải được m ở và cho phép đóng bằng chế độ vận hành thông thường của vòi. Nếu vòi nước được vận hành bằng pin, có thể thay pin trong khi thử nghiệm. Phải ghi lại số lần thay pin. 5.5.5 Yêu cầu Trong suốt quá trình thử, vòi nước phải không có thành phần nào bị vỡ và phải liên tục vận hành. Sau tổng số chu kỳ, kiểm tra: - độ kín được duy trì khi thử nghiệm theo quy định trong 4.6. 5.6 Đặc tính âm học 5.6.1 Quy đ ị nh chung Các phép thử được mô tả là các phép thử đi ể n hình (phép thử phòng thí nghiệm), không phải là phép thử kiểm soát chất lượng được thực hiện trong quá tr ì nh sản xuất. Điều này quy định phương pháp thử để phân loại các vòi nước mở và đ ó ng bằng điện theo nhóm âm học (I, II hoặc không được phân loại) và trong các trường hợp thích hợp ch ỉ rõ cấp lưu lượng (A, S , B, C hoặc D, Z) được sử dụng đ ể xác định nhóm âm học đối với vòi nước dùng cho các hệ thống c ấ p nước Kiểu 1. 5.6.2 Quy trình 5.6.2.1 Điều kiện lắp đặt v à vận hành đối với vòi nước Các điều kiện lắp đặt và vận hành phải được quy định trong ISO 3822-2. 5.6.2.2 Phương pháp thử Các phép thử được thực hiện phù hợp với ISO 3822-1, ISO 3822-2 và ISO 3822-4. 5.6.3 Yêu cầu 5.6.3.1 Biểu thị kết quả Kết quả của các phép đo được thực hiện theo ISO 3822-1 thông qua ISO 3822-4 được biểu thị bằng mức âm học L ap của vòi nước, tính bằng dB (A). 5.6.3.2 Xác định nhóm âm học Nhóm âm học được xác định bằng giá trị mức âm học ' L ap ' nhận được tại áp suất dòng ch ả y bằng 0,3 MPa (3 bar). Các vòi nước được phân loại vào nhóm âm học I, II hoặc U như nêu trong Bảng 12. Bảng 12 - Nhóm âm học Nhóm Mức âm học L ap dB(A) I L ap ≤ 20 II 20 < L ap ≤ 30 U (không được phân loại) L ap > 30 Phép thử âm học không bắt buộc. Vòi nước không được thử nghiệm có thể được chứng nhận theo ký hiệu " U (không được phân loại)" và phải được coi là có mức âm học L ap lớn hơn 30 dB(A). 5.6.3.3 Các cấp lưu lượng Nếu vòi nước có bộ hạn chế lưu lượng phù hợp với TCVN 11869 (BS EN 246), phép đo được thực hiện nhưng không lắp bộ hạn chế lưu lượng này vì phải chịu các phép đo âm học đặc biệt. Trong trường hợp như vậy, bộ hạn chế lưu lượng đã cung c ấ p được thay thế bằng một bộ hạn chế lưu lượng đã hiệu ch ỉ nh. Nếu vòi nước có một phụ kiện lỗ xả đặc biệt, các phép thử được thực hiện với vòi nước được cung cấp bởi nhà sản xuất. Đối với vòi nước không có phụ kiện lỗ xả (ví dụ lỗ xả kèm theo sen vòi), các phép thử được thực hiện bằng cách thay thế phụ kiện này bằng độ bền thủy lực với lưu lượng đã được hiệu chuẩn phù hợp với các phụ lục của ISO 3822-4. Độ bền thủy lực được thử nghiệm độc lập và xác định theo sáu cấp như l à một hàm số của lưu lượng đã hiệu chuẩn của vòi nước tại áp suất 0,3 MPa (3 bar) theo quy định trong Bảng 13. Bảng 13 - Các cấp lưu lượng Cấp Lưu lượng L/s Z 0,15 A 0,25 S 0,33 B 0,42 C 0,50 D 0,63 Nếu có liên quan, vòi nước được ph â n theo cấp lưu lượng tương ứng với lưu lượng của độ bền thủy lực được thử nghiệm với lưu lượng đã được hiệu chuẩn. 6 Yêu cầu và thử nghiệm van xả bồn tiểu nam 6.1 Phạm vi áp dụng Điều này quy định các yêu cầu cho các van xả mở và đóng bằng điện hoặc điện dùng cho bồn tiểu nam. Điều này không áp dụng cho các vòi đơn/kết hợp mở và đ ó ng bằng cơ học hoặc bằng điện/ điện t ử , van ngắt tự động và van xả bệ xí. Các điều kiện sử dụng được nêu trong Bảng 2. 6.2 Thuật ngữ và định nghĩa 6.2.1 Van xả đơn dùng cho bồn tiểu nam (single flush urinal valves) Van được thiết kế để xả nước dùng cho bồn ti ể u nam (xem EN 13407). 6.2.2 Van xả vận hành bằng xi phông dùng cho bồn tiểu nam (siphon action flushing urinal valves) Van được thiết kế để xả nước dùng cho bồn tiểu nam vận hành bằng xi phông (xem EN 13407). 6.2.3 Van cách ly đ ối với van xả bồn tiểu nam (isolating valves for flushing urinal valves) Các thiết bị có thể được sử dụng để dừng hoặc điều chỉnh dòng chảy của nước có thể được tích hợp với van xả bồn tiểu nam hoặc tách rời. 6.3 Phân loại van xả nước dùng cho bồn tiểu nam Van xả b ồ n tiểu nam được phân loại theo quy định trong Bảng 14. Van xả có điều khiển thời gian xả/th ể tích xả có thể đáp ứng các yêu cầu của một số loại thể tích. Trong trường hợp này, một số loại có thể được công bố. Bảng 14 - Phân loại Loại thể tích Thể tích cung cấp (min.) Thể tích cung cấp (max.) 1 , 5 0,75 L 1 , 5 L 4 2 L 4L 6 3 L 6L 6.4 Ký hiệu sản phẩm Van xả bồn tiểu nam được ký hiệu sản phẩm như sau: - loại thiết bị sử dụng van xả (bồn ti ể u na m vận hành bằng xi phông, bồn tiểu nam xả đơn...); - loại thể tích (ví dụ: loại 1,5 hoặc loại 4, v.v...); - phương pháp lắp đặt (đường vào ở đ ỉ nh, đường vào ở cạnh bên...); - kích thước danh nghĩa của van xả bồn tiểu nam (DN); - kích cỡ kết nối của lỗ nạp và lỗ xả; - có kích hoạt của van cách ly tích hợp. 6.5 Đặc tính kích thước Các kết nối có ren phải phù hợp v ớ i các kích thước được quy định trong Bảng 15 (xem Hình 16 và Hình 17). Bảng 15 - Ren Kích thước Ký hiệu sản phẩm Giá trị (mm) DN Kích thước danh nghĩa 15 20 A a Ren ngoài (TCVN 8887-1 (ISO 228-1)) G 1/2 B G 3/4 B D a Ren trong (TCVN 8887-1 (ISO 228-1)) G 1/2 G 1/2 C min Chiều dài hữu ích của ren 8 10 L min Ren ngoài 11 13 F min Ren trong 10 12 a Nếu đ ường ống kết nối của b ồ n tiểu nam được cung c ấ p van, các kích thước A và D không bắt buộc tại lỗ xả. Hình 16 - Van xả bồn tiểu nam có đường vào ở đ ỉ nh Hình 17 - Van xả cho bồn tiểu nữ có đường vào ở cạnh bên 6.6 Đặc tính thủy lực 6.6.1 Quy định chung Điều này quy định phương pháp thử đ ể đo tại một áp suất nhất định: - lưu lượng ; - th ể tích nước xả được cung c ấ p. 6.6.2 Phương pháp thử 6.6.2.1 Thiết bị thử nghiệm Thiết bị thử nghiệm bao gồm phần được minh họa theo phần I của thiết bị được quy định trong TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), Hình 6. 6.6.2.2 Phương pháp thử M ở van xả bồn tiểu nam 5 lần để khử hoàn toàn không khí trong mạch thử. S ử dụng nước lạnh. Van xả vận hành theo chế độ vận hành như sau: C ó thể thực hiện điều chỉnh lưu lượng khi vận hành van cách ly, nếu có. Nếu van xả được cung cấp với một cơ chế dòng chảy tự động thì phải được thử nghiệm như khi được cung cấp. Phép đo được tính từ khi bắt đầu kích hoạt. Việc đo có thể được thực hiện bằng cách ghi đồng thời áp suất và lưu lượng biến thiên theo thời gian. Thể tích có thể được đo bằng cách ghi liên tục đường cong lưu lượng. 6.6.2.3 Yêu cầu Lưu lượng và thể tích xả phải phù hợp với các giá trị được quy định trong Bảng 16. Bảng 16 - Lưu lượng DN Loại Ký hiệu Áp suất động Q (L/s) không nhỏ hơn V min (L) không nhỏ hơn V max (L) không lớn hơn 15 1,5 Xả đơn có xi phông Lưu lượng thấp ( )MPa [( ) bar] 0,15 0,75 1,5 15 4 Xả đơn có xi phông Lưu lượng cao 0,3 2 4 Hoạt động xi phông 20 6 Hoạt động xi phông 0,5 3 6 6.7 Đo búa nước đối với van xả bồn tiểu nam 6.7.1 Nguyên tắc thử nghiệm búa nước Nguyên tắc là để ki ể m tra đỉnh áp suất bị giới hạn khi một van xả đóng lại. 6.7.2 Thiết bị thử nghiệm 6.7.2.1 Quy định chung Sử dụng thiết bị thử nghiệm như mô tả trong Hình 15. 6.7.2.2 Quy trình chọn kích cỡ ống Chọn kích cỡ ống cấp (2) theo B ả ng 17 sử dụng giá trị lưu lượng (Q tính bằng L/s) theo Bảng 16. Bảng 17 - Kích thước ống cấp DN không lớn hơn Q ( L/ s) không lớn hơn D trong Ống 15 0,15 13 13 x 15 15 0,3 20 20 x 22 20 0,5 20 20 x 22 6.7.3 Quy trình Mạch cấp phải cung cấp nước lạnh ở áp suất tĩnh ( ) MPa [( ) bar], với một máy bơm có tốc độ thay đổi. Quy trình làm đầy bình khí để lấp đầy không khí 50 %: a) điều áp thiết bị thử; b) làm đầy b ì nh chứa bằng khí nén đến 0,25 MPa (2,5 bar); c) điều áp thiết bị với áp su ấ t nước tại 0,5 MPa (5 bar) bằng cách điều chỉnh tốc độ bơm: 1) đấu nối mẫu thử (5) tại thiết bị thử, trực tiếp sau ống trích áp suất chữ T (4); 2) mở vòi ở mức tối thiểu 5 lần để khử hoàn toàn không khí trong mạch thử; 3) điều chỉnh áp suất tĩnh tại 0,5 MPa (5 bar); d) vô hiệu hóa điều ch ỉ nh tốc độ của bơm; e) vận hành van xả 5 s để ổn định áp suất, ghi lại áp suất và lưu lượng; f) cho phép van xả đ ó ng, trong khi liên tục ghi lại áp suất. Lặp lại các phép thử 3 lần. Nếu thiết bị điều chỉnh lưu lượng đã được cài đặt như nêu trong 6.6.2.2, không được sửa đổi thiết bị, trừ khi lưu lượng vượt quá 0,6 L/s. Trong trường hợp này, lưu lượng được điều chỉnh về 0,6 L/s. 6.7.4 Yêu cầu Giá trị trung b ì nh của các đỉnh áp suất giữa áp suất tối đa được ghi lại trong quá tr ì nh đ ó ng và áp suất tĩnh bằng 0,5 MPa (5 bar) phải không vượt quá 0,3 MPa (3 bar). 6.8 Độ bền lâu cơ học 6.8.1 Quy định chung Các phép thử được mô tả l à các phép thử điển hình (phép thử phòng thí nghiệm), không phải là phép thử kiểm soát chất lượng được thực hiện trong quá tr ì nh sản xuất. Điều này quy định phương pháp thử để kiểm tra độ bền lâu cơ học hoặc khả năng chống mài mòn của các yếu tố cơ học của van xả bồn tiểu nam. Thử nghiệm bao gồm cho van xả bồn ti ể u nam chịu một số vận hành quy định để đảm bảo hoạt động của van vượt qua một khoảng thời gian dài. Các thử nghiệm được thực hiện tại áp suất động (0,25 ± 0,02) MPa [(2,5 ± 0,2) bar] với nước lạnh. 6.8.2 Thiết bị Thiết bị thử và mạch cấp nước phù hợp cho phép van xả vận hành thông thường trong phạm vi các thông số đã được mô tả. 6.8.3 Quy trình Đấu nối van xả được thử vào mạch cấp nước, điều chỉnh để cung cấp nước lạnh tại áp suất dòng chảy động (0,25 ± 0,02) MPa [(2,5 ± 0,2) bar]: - vận hành van xả và đo lưu lượng trong khi đang xả; - đo thể tích nước đã xả - thể tích nước phải phù hợp với một trong các giá trị quy định trong Bảng 16; - đợi đến 2 s sau khi dòng chảy dừng lại; - cho van xả chịu đến 70 000 chu kỳ xả; nếu van được vận hành bằng pin, có thể thay pin trong khi thử nghiệm; phải ghi lại số lần thay pin. 6.8.4 Yêu cầu - lưu lượng phải phù hợp với yêu cầu tối thiểu thích hợp được quy định trong Bảng 16; - thể tích xả đo được trong cùng điều kiện cung cấp như các điều kiện quy định cho phép thử phải thay đổi không lớn hơn 25 % so với thể tích cung cấp ban đầu; - phải duy tr ì các yêu cầu của 4.6 (độ kín). 7 Yêu cầu và thử nghiệm van xả bệ xí 7.1 Phạm vi áp dụng Điều này quy định các yêu cầu cho các van xả m ở và đóng bằng điện hoặc điện t ử dùng cho bệ x í , các van xả được thiết kế để kết nối trực tiếp với ống cấp nước chính. Điều này không áp dụng cho các vòi đơn/kết hợp m ở và đóng bằng cơ học hoặc bằng điện/điện tử, van ngắt tự động, van xả bồn tiểu nam và bể nước cho bệ xí (két). Các điều kiện sử dụng được nêu trong Bảng 2. 7.2 Thuật ngữ và định nghĩa 7.2.1 Van xả bệ xí (WC flushing valve) Van, với điều khiển m ở và đóng bằng điện, có khả năng cung cấp nước xả để làm sạch bệ xí phù hợp với EN 997. 7.2.1.1 Van xả thủy lực vận hành bằng servo (servo-operated hydraulic flushing valve) Van xả thủy lực, tự kích hoạt theo TCVN 12495 (EN 12541), khi vận hành m ở và đóng được thực hiện bằng cách giảm áp lực lên một van pittông có van dẫn từ, lượng nước xả được kiểm soát cơ học b ằ ng cách hạn chế cú đập của van piston. 7.2.1.2 Van xả vận hành trực tiếp (directly operated flushing valve) Van xả điều khiển thời gian đóng và khi vận hành m ở v à đóng được điều khiển bởi một van từ trong dòng chảy trực tiếp của môi trường, lượng nước xả được kiểm soát b ở i một bộ cài đặt thời gian xả. 7.2.2 Van đóng cho van xả bệ xí (stop valve for a WC flushing valve) Thiết bị dùng để dừng dòng chảy ở trước van xả. Các thiết bị này có thể được cung cấp như một phần t í ch hợp của van xả hoặc như một thành phần riêng biệt. 7.2.3 Thiết bị kiểm soát dòng chảy (flow control equipment) Cơ chế vận hành bằng cách cài đặt thủ công hoặc tự động được tích hợp với van xả hoặc với van đóng để điều ch ỉ nh dòng chảy của nước. Nếu một thiết bị điều chỉnh dòng chảy được cung cấp như một phần của van đóng, van đóng phải không được kết nối với van xả bằng ren phù hợp với TCVN 8887-1 (ISO 228-1). 7.2.4 Kiểm soát thể tích (volume control) Có thể điều chỉnh cơ chế hoặc chức năng mở và đóng bằng điện đ ể điều chỉnh thể tích xả cung cấp. 7.3 Phân loại 7.3.1 Quy định chung Van xả bệ xí đư ợ c phân loại theo thể tích xả của van. 7.3.2 Van 6 L và van 6 L đến 9 L Nếu một van đư ợ c thiết kế để cung cấp 6 L nước hoặc có thể điều chỉnh để cung cấp thể tích xả từ 6 L đến 9 L, van phải đ ược ký hiệu là " Loại 6". 7.3.3 Van 9 L Nếu một van được thiết kế để cung cấp 9 L phải được ký hiệu là “Loại 9”. 7.4 Đặc tính kích thước Các kích thước đấu nối ren và ống lỗ xả phải phù hợp với các gi á trị được quy định trong Bảng 18 và Bảng 19. Bảng 18 - Ren và ống lỗ xả Kích thước Ký hiệu sản phẩm Giá trị (mm) DN Kích thước danh nghĩa 20 25 32 A Ren ngoài (TCVN 8887-1 (ISO 228-1)) G 3/4 B G 1 B G 1 ¼ B D Ren trong (TCVN 8887-1 (ISO 228-1)) G 1/2 G 3/4 G 1 G (+0/-0,5) Đường kính ống kết nối với ống xả 26 26 hoặc 30 30 H (+ 0 ,2/+0,5) Đường kính của lỗ xả van để kết nối với ống bằng khớp nén 28 28 hoặc 32 32 Bảng 19 - Chiều dài ren cho phép Kích thước Yêu cầu G 1/2 G 3/4 B G 3/4 G 1 B G 1 G 1 ¼ B C min Chiều dài hữu ích của ren (mm) 10 10 11 L min Ren ngoài (mm) 13 15 19 F min Ren trong (mm) 10 12 12 Van xả bệ xí có đường vào ở cạnh bên phải phù hợp với các kích thước được quy định trong Hình 18. Van xả có đường vào ở đỉnh phải phù hợp với các kích thước quy định trong Hình 19. Hình 18 - Van xả bệ xí có đường vào ở cạnh bên Hình 19 - Van xả bệ xí có đường vào ở đỉnh 7.5 Đặc tính thủy lực 7.5.1 Quy định chung Điều này quy định phương pháp thử, sử dụng một áp suất nh ấ t định, để xác định các đặc tính sau: - lưu lượng xả; - lực tác động; - thời gian xả; - thể tích nước xả; - gia tăng áp lực (búa nước) ΔP trong khi đóng vòi. Trong điều này, các yêu cầu tương ứng được quy định. 7.5.2 Phương pháp thử 7.5.2.1 Quy định chung Van x ả bệ xí được lắp với ống xả tương ứng với kích thước danh nghĩa DN phù hợp với Bảng 20. (Xem Hình 20). Hình 20 - Ống xả Bảng 20 - Kích thước ống xả DN H G L 1 L 2 r 20 28 26 600 200 100 25 32 30 600 200 100 32 32 30 600 200 100 7.5.2.2 Nguyên tắc Các phép thử phải được thực hiện bằng nước lạnh. Trước mỗi lần thử, van thử nghiệm được vận hành năm lần trước khi thực hiện phép đo (để khử hoàn toàn không khí). Các phép thử được thực hiện theo các trình tự nêu trong Bảng 21. Bảng 21 - Trình tự các phép thử Yêu cầu Áp suất Phép thử Điều chỉnh cho áp suất động thấp hơn 1 áp suất thấp hơn lưu lượng/lực tác động 2 lưu lượng/thể tích Điều chỉnh cho áp suất động cao hơn 3 áp suất cao hơn lưu lượng/lực tác động 4 búa nước 7.5.2.3 Quy trình thử lưu lượng/lực tác động Đối với đo lưu lượng/lực tác động, cần phải đi ề u chỉnh và vận hành vòi nước phù hợp với thông tin của nhà sản xuất, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. Để cài đặt áp suất động và đo lực tác động, vòi nước phải được giữ ở vị trí m ở . 7.5.2.4 Quy trình thử lưu lượng/thể tích Đối với đo lưu lượng/thể tích theo đường cong lưu lượng, không được sửa đổi sự điều chỉnh vòi nước liên quan đến thử nghiệm trước đây. Thời gian xả phải được t í nh từ khi bắt đầu kích hoạt. Việc đo được thực hiện bằng cách ghi đồng thời áp suất và lưu lượng như một hàm số của thời gian. Thể tích có thể được đo bằng cách ghi liên tục đường cong lưu lượng. Để kiểm tra các yêu cầu theo Hình 21, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van theo 7.2, đường cong lưu lượng xả liên quan đến thời gian được đánh giá từ các biểu đồ đã được ghi lại trong quá tr ì nh thử nghiệm. 7.5.2.5 Thiết bị thử nghiệm Thiết bị thử phải phù hợp với TCVN 12495 (EN 12541). 7.5.2.6 Dụng cụ đo lực tác động Hiệu chuẩn thiết bị đo lực tác động phải phù hợp với TCVN 12495 (EN 12541). 7.5.2.7 Định nghĩa Q min Lưu lượng xả tối thiể u đạt đư ợ c hoặc vượt quá sau 2 s vận hành Q s lưu lượng xả đáng kể; Q s = 0,85 x Q min T 1 Khoảng thời gian trong đó Q s đối với van xả thủy lực điều khiển bằng servo theo 7.2.1.1 phải được duy trì để nhận được thể tích nước được cung cấp bằng 6 L T 2 Khoảng thời gian trong đó Q s đối với van xả thủy lực điều khiển bằng servo theo 7.2.1.1 phải được duy trì để nhận được thể tích nước cung cấp bằng 9 L T 3 Khoảng thời gian trong đó Q s đối với lưu lượng xả cho van xả điều khiển trực tiếp theo 7.2.1.2 đạt được Q min T 4 Khoảng thời gian trong đó Q s đối với van xả điều khiển trực tiếp theo 7.2.1.2, sau khi vượt quá Q min , phải được duy tr ì để nhận được thể tích nước cung cấp bằng 6 L T 5 Khoảng thời gian trong đó Q s đối với van xả điều khiển trực tiếp theo 7.2.1.2, sau khi vượt quá Q min , phải được duy trì để nhận được th ể tích nước cung cấp bằng 9 L 0 Gốc đồ thị tương ứng với thời gian khi bắt đầu kích hoạt thiết bị điều khiển A Trên trục-x tại thời điểm 2 s A 1 Trên trục-x tại thời điểm T 3 B Trên trục-x tại thời điểm T 1 hoặc T 4 C Trên trục-x tại thời điểm T 2 hoặc T 5 D Trên trục y tại Q s = 0,35 x Q min E Trên trục-y tại Q min H Giao điểm của đường thẳng đứng từ A và đường ngang từ E H 1 Giao điểm của đường thẳng đứng từ A 1 và đường ngang từ E M Giao điểm của đường thẳng đứng từ B và đường ngang từ D N Giao điểm của đường thẳng đứng từ C và đường ngang từ D CHÚ DẪN: 1 V = 6 L 2 V = 9 L Hình 21 - Đồ thị lưu lượng xả/thời gian xả 7.5.3 Thử nghiệm lưu l ượ ng/lực tác động tại áp suất động thấp h ơn 7.5.3.1 Quy trình Thực hiện quy trình này theo 7.5.2.3. 7.5.3.2 Yêu cầu đối với lưu lượng/Iực tác động cho van DN 20 Đối với c à i đặt áp suất động (0,12 +0 , 0 0 5 ) MPa [(1,2 + 0 , 05 ) bar], lực tác động và lưu lượng xả (Q min ) phải tương ứng ở mức tối thiểu với các giá trị trong phạm vi áp su ấ t động thấp hơn nêu trong Bảng 22. 7.5.3.3 Yêu cầu đối với lưu lượng xả/lực tác động đối với van DN 25 và DN 32 Đối với cài đặt áp suất động (0,08 +0 ,0 05 ) MPa [(0,8 +0,05 ) bar], lực tác động và lưu lượng xả ( Q min ) phải tương ứng ở mức tối thiểu với các giá trị trong phạm vi áp suất động thấp hơn nêu trong Bảng 22. 7.5.4 Thử nghiệm lưu lượng/th ể tích tại áp suất động thấp hơn 7.5.4.1 Quy trình Thử nghiệm trong phạm vi áp suất dòng chảy thấp hơn được thực hiện theo Hình 21. Trong đồ thị đại diện, điểm A-E, M, N được ghi lại và sự phù hợp của chúng với các yêu cầu trong Bảng 21 được kiểm tra, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. Áp suất dòng chảy, lưu lượng xả và thời gian phải được ghi lại. Thời gian xả phải được đánh giá theo Bảng 21, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. 7.5.4.2 Yêu cầu đối với van xả bệ xí DN 20 Đối với cài đặt áp suất động ( 0 ,12 +0 , 005 ) MPa [(1,2 +0,05 ) bar], lưu lượng xả, thể tích nước xả và thời gian xả phải phù hợp với các yêu cầu sau: • Van xả bệ xí - Loại 6 (dự định cung cấp xả 6 L hoặc 6 L đến 9 L): Lưu lượng xả ( Q min ) phải tương ứng tại điểm H / H 1 của đồ thị (Hình 21) ở mức tối thiểu với các giá trị trong phạm vi áp suất động thấp hơn nêu trong Bảng 22. Sau thời gian xả T 1 hoặc T 4 trong Bảng 22, lưu lượng đo được phải ít nhất bằng lưu lượng xả đáng kể ( Q s ). Lưu lượng đo được có thể giảm xuống dưới lưu lượng xả đáng kể ( Q s ) sau điểm M của đồ thị (Hình 21). Thể tích nước xả phải không nhỏ hơn 6 L v à không được vượt quá 6,6 L. Thời gian xả phải được đánh giá theo Bảng 22, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. • Van xả bệ xí - Loại 9 (dự định cung cấp 9 L): Lưu lượng xả ( Q min ) phải tương ứng tại điểm H / H 1 của đồ thị (Hình 21) ở mức tối thiểu với các giá trị trong phạm vi áp suất động thấp hơn được cung cấp trong Bảng 22. Sau thời gian xả T 2 hoặc T 5 trong Bảng 22, lưu lượng đo được phải ít nhất bằng lưu lượng xả đáng kể ( Q s ). Lưu lượng đo được có thể giảm xuống dưới lưu lượng xả đáng k ể ( Q s ) sau điểm M của đồ thị (Hình 21). Thể tích nước xả phải không nhỏ hơn 9 L và không được vượt quá 9,9 L. Thời gian xả phải được đánh giá theo Bảng 22, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. 7.5.4.3 Yêu cầu đối với van xả bệ xí DN 25 và DN 32 Đối với cài đặt áp suất động (0,08 + 0,0 05 ) MPa [(0,8 +0,05 ) bar], lưu lượng xả, thể tích nước xả và thời gian phải phù hợp với các yêu cầu sau: • Van xả bệ xí - Loại 6 (dự định cung cấp 6 L hoặc 6 L đến 9 L): Lưu lượng xả ( Q min ) phải tương ứng tại điểm H / H 1 : của đồ thị (Hình 21) ở mức tối thiểu với các giá trị trong phạm vi áp suất động thấp hơn nêu trong Bảng 22. Sau thời gian xả T 1 hoặc T 4 trong Bảng 22, lưu lượng đo được phải ít nhất bằng lưu lượng xả đáng kể ( Q s ). Lưu lượng đo được có thể giảm xuống dưới lưu lượng xả đáng kể ( Q s ) sau điểm M của đồ thị (Hình 21). Thể tích nước xả phải không nhỏ hơn 6 L và không được vượt quá 6,6 L. Thời gian xả phải được đánh giá theo Bảng 22, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. • Van xả bệ xí - Loại 9 (dự định cung cấp 9 L): Lưu lượng xả ( Q min ) phải tương ứng tại điểm H / H 1 của đồ thị (H ì nh 21) ở mức tối thiểu với các giá trị trong phạm vi áp suất động thấp hơn nêu trong Bảng 22. Sau thời gian xả T 2 hoặc T 5 trong Bảng 22, lưu lượng đo được ít nhất bằng lưu lượng xả đáng kể ( Q s ). Lưu lượng đo được có thể giảm xuống dưới lưu lượng xả đáng kể ( Q s ) sau điểm M của đồ thị (Hình 21). Lượng nước xả phải không nhỏ hơn 9 L và không được vượt quá 9,9 L. Thời gian xả phải được đánh giá theo Bảng 22, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. 7.5.5 Thử nghiệm lưu lượng/lực tác động ở áp suất động cao hơn 7.5.5.1 Quy trình Thực hiện quy trình này theo 7.5.2.3. 7.5.5.2 Yêu cầu đối với van x ả bệ xí DN 20 Đối với cài đặt áp suất động (0,4 -0,001 ) MPa [(4 - 0,1 ) bar], lưu lượng xả tối đa ( Q max ) không được vượt quá các giá trị trong phạm vi áp suất động cao hơn nêu trong Bảng 22, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. 7.5.5.3 Yêu cầu đối với van xả bệ xí DN 25 và DN 32 Đối với cài đặt áp suất động đặt (0,25 -0,0 01 ) MPa [(2,5 -0,1 ) bar] đối với DN 25 và (0,2 -0, 001 ) MPa [(2 -0,1 ) bar] đối với DN 32, tốc độ xả tối đa ( Q max ) không được vượt quá các giá trị trong phạm vi áp suất động cao hơn nêu trong Bảng 22, tùy thuộc vào kiểu thiết kế van. Bảng 22 - Tóm tắt các yêu cầu đối với van xả thủy lực điều khiển bằng servo DN Áp suất động thấp hơn, tính bằng MPa và bar Q min (L/S) t ạ i T = 2 s Lực tác động min. (N) Thể tích nước xả (L) Thời gian xả T (s) tại Q s min. Áp suất đ ộng cao hơn, tính b ằ ng MPa và bar Q max (L/s) t ại T = 2 s Lực tác động max. (N) Van xả thủy lực vận hành bằng servo Van xả điều khiển trực tiếp 15 ( ) MPa 0,7 5 L (Loại 6) - ( ) MPa 1 12 [( ) bar] [( ) bar] 20 ( ) MPa 1,0 5 L (Loại 6) T 1 5 s T 4 3 s ( )MPa 1,3 12 [( ) bar] L (Loại 9) T 2 8 s T 5 6 s [( )bar] 25 ( ) MPa 1,2 5 L (Loại 6) T 1 4 s T 4 2 s ( ) MPa 1,4 12 [( ) bar] L (Loại 9) T 2 7 s T 5 5 s [( ) bar] 32 ( ) MPa 1,2 5 L (Loại 6) T 1 4 s T 4 2 s ( ) MPa 1,4 12 [( ) bar] L (Loại 9) T 2 7 s T 5 5 s [( ) bar] 7.5.6 Đo búa nước 7.5.6.1 Quy trình Tiến hành thử nghiệm theo TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), 10.5.1 “ Phương pháp thử”. Tiến hành thử nghiệm trong phạm vi áp suất động cao hơn theo Bảng 22. Vòi nước được điều chỉnh theo 7.5.2.3 đối với DN 20 và theo 7.5.2.4 đối với DN 25 và 32. 7.5.6.2 Yêu cầu Sự chênh lệch AP giữa áp suất tối đa được ghi lại trong quá trình đóng và áp suất tĩnh sau kh i đóng không vượt quá 0,3 MPa (3 bar). 7.6 Nguyên tắc và kiểm tra sự gián đoạn đường ống dẫn khí của van xả bệ xí Có thể áp dụng theo TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), Điều 11 “Nguyên tắc và kiểm tra bộ ngắt ống dẫn khí của van xả bệ xí”. 7.7 Độ bền lâu cơ học 7.7.1 Quy định chung Có thể áp dụng theo TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), 14.1 "Tổng quát". 7.7.2 Quy trình Có thể áp dụng theo TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), 14.2.1 "Quy trình". 7.7.3 Yêu cầu tối thiểu Có th ể áp dụng theo TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), 14.2.2 "Yêu cầu tối thiểu". 7.8 Đặc tính âm học Có thể áp dụng theo TCVN 12495:2018 (EN 12541:2002), Điều 15 "Đặc tính âm học". Phụ lục A (quy định) Thiết kế ống trích áp suất chữ T Hình A.1 - Ví dụ về ống trích áp suất chữ T Hình A.1 giới thiệu ba ví dụ về các ống trích áp suất chữ T cho các kết quả tương đương: - các lỗ riêng: kiểu A và kiểu B; - rãnh vòng: kiểu C . Các yêu cầu liên quan đến thiết kế và chế tạo các ống trích áp suất chữ T được quy định trong TCVN 8113-1 (ISO 5167-1). Các nguyên tắc chính là: a) kiểu các lỗ riêng: 1) Đường trục của các lỗ tích áp phải giao nhau và vuông góc với đường trục của đường ống (hoặc vỏ bọc); miệng lỗ phải có dạng hình tròn và các mép (cạnh) xả ngang bằng với thành của đường ống (hoặc vỏ bọc), góc tạo thành với miệng lỗ và thành đường ống càng nhọn càng tốt. Cho phép có sự lượn tròn nhỏ tại đường vào (bán kính < 1/10 đường k í nh của lỗ tích áp). 2) Đường kính của lỗ tích áp phải nhỏ hơn 0,1 x D (D: đường kính trong của đường ống hoặc vỏ bọc). 3) Phải có một số lượng chẵn (ít nh ấ t là 4) các lỗ tích áp. Các góc tạo thành b ở i các cung của các lỗ tích áp phải xấp xỉ bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang tự do của khoang hình vòng của vỏ bọc phải lớn hơn hoặc bằng một nửa tổng diện tích của các lỗ nối khoang với đường ống. b) Kiểu rãnh vòng: 1) Chiều dày f của rãnh vòng phải l ớ n hơn hai lần chiều rộng "i" của rãnh. 2) Diện tích của mặt c ắ t tự do của khoang hình vòng nên bằng hoặc lớn hơn một nửa t ổ ng diện tích của rãnh vòng n ố i khoang với đường ống. 3) Tất cả các bề mặt tiếp xúc với ch ấ t l ỏ ng được đo phải sạch và được gia công t i nh. 4) Chiều rộng của rãnh vòng thư ờ ng phải là 1 mm. Phụ lục B (tham khảo) Hậu quả tiềm ẩn của việc sử dụng ngoài giới hạn hoạt động được khuyến nghị Bảng B.1 - Các đặc t í nh t í nh năng cần lưu ý nếu sử dụng ngoài phạm v i hoạt động đ ược khuyến nghị Vấn đề Hệ thống cấp nước Kiểu 1 Hệ thống cấp nước Ki ể u 2 Tính năng dòng chảy Vòi nước cho hệ thống cấp nước Ki ể u 2 có thể dẫn đến vận tốc dòng chảy quá mức. Vòi nước cho hệ thống cấp nước Kiểu 1 có thể không cung cấp lưu lượng chấp nhận được. Tiếng ồn Các quy định quốc gia phải được tuân thủ, các tiêu chí cho phân loại trong các nhóm âm học theo các quy định quốc gia (đặc biệt) khác nhau và nhiều chi tiết hơn các quy định được nêu trong tiêu chuẩn này. Vòi nước cho hệ thống cấp nước Kiểu 1 và Kiểu 2 có thể dẫn đến tiếng ồn q uá mức khi được sử dụng trên áp su ấ t được khuyến nghị. MỤC LỤC Lời giới thiệu Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Yêu cầu chung và thử nghiệm 5 Yêu cầu và thử nghiệm cho vòi nước 6 Yêu cầu và thử nghiệm van xả bồn tiểu nam 7 Yêu cầu và thử nghiệm van xả bệ xí Phụ lục A (quy định) Thiết kế ống trích áp suất chữ T Phụ lục B (tham khảo) Hậu quả tiềm ẩn của việc sử dụng ngoài giới hạn hoạt động được khuyến nghị