TCVN7898:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7898:2018 về Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng - Hiệu suất năng lượng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7898:2018 BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG S torage water heaters - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7898:2018 thay thế TCVN 7898:2009; TCVN 7898:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 M á y điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công b ố . BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG S torage water heaters - Energy efficiency 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho b ì nh đun nước nóng bằng điện có dự trữ (sau đây gọi tắt l à bình đun nước nóng) dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 50 lít. Tiêu chuẩn này quy định hiệu suất năng lượng của bình đun nước nóng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho: - các dụng cụ đun nước nóng để uống; - b ì nh đun nước nóng sử dụng nguồn năng lượng khác (ví d ụ năng lượng mặt tr ờ i); - bình đun nước nóng có nhiều thể tích gia nhiệt; - bình đun nước nóng không có hệ thống cách nhiệt; - b ì nh đun nước nóng c ó hệ thống gia nhiệt kiểu bơm nhiệt. 2 Tài liệu viện dẫn Tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố th ì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổi. TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012), Thiết bị điện gia d ụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối v ới b ì nh đun nước nóng có d ự trữ TCVN 11326:2016 (IEC 60379:1987), Phương pháp đo t í nh năng của bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 11326:2016 (IEC 60379:1987) và thuật ngữ và đ ị nh nghĩa dưới đây. 3.1 B ì nh đun nước nóng có d ự trữ (storage water heater) Thiết bị lắp đặt tĩnh tại dùng đ ể đun và chứa nước nóng trong b ì nh chứa và có cơ cấu để khống chế nhiệt độ của nước. 3.2 Hiệu suất năng lượng (energy efficiency) Lượng điện năng tiêu thụ để duy trì nhiệt độ quy định cho 1 lít nước trong 24 h. 3.3 Hiệu suất năng l ượng tối thiểu (minimum energy performance s tandard - MEPS) Lượng điện năng tiêu thụ tối đa theo quy định để duy tr ì nhiệt độ quy định cho 1 lít nước trong 24 h. 3.4 Cấp hiệu su ấ t năng lượng (grade of energy efficiency) Cấp hiệu suất năng lượng được xác đị nh theo ch ỉ số K t í nh bằng t ỷ số giữa hiệu suất năng lượng đo được và hiệu suất năng lượng tối thiểu. trong đó: K - Chỉ số hiệu suất n ă ng lượng để phân cấp hiệu suất năng lượng R đ - Hiệu suất năng lượng thực tế đo được R m in - Hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định ở 4.2.1 4 Yêu cầu kỹ thuật 4.1 Yêu cầu an toàn B ì nh đun nước nóng phải đảm b ả o an toàn theo TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012). 4.2 Yêu cầu về hiệu suất năng lư ợ ng 4.2.1 Hiệu suất năng lượng tối thi ể u (MEPS) của bình đun nước nóng được xác định theo dung tích thực tế của b ì nh đun nước nóng theo phương trình sau: R m in = -0,001Q + 0,1066 trong đ ó R m in l à hiệu suất năng lượng tối thiểu; Q là dung tích thực tế của bình đun nước nóng, được làm tròn đến 0,1 l gần nhất. 4.2.2 Các cấp hiệu suất n ă ng lượng được quy định trong Bảng 2. C ấp 1 l à cấp thấp nhất tương ứng với hiệu suất năng lượng tối thiểu . Cấp 5 là cấp hiệu suất n ă ng lượng cao nhất. Bảng 2 - Cấp hiệu suất năng lượng Cấp Ch ỉ số hiệu suất năng lượng K 1 ≤ 1,0 2 ≤ 0,95 3 ≤ 0,9 4 ≤ 0,85 5 ≤ 0,8 5 Phương pháp xác định hiệu suất năng lư ợ ng 5.1 Điều kiện đo 5.1.1 Điều kiện chung Áp dụng các quy định về điều kiện đo chung trong Điều 8 của TCVN 11326 (IEC 60379). 5.1.2 Lắp đặt b ì nh đun nư ớc nóng Bình đun nước nóng được lắp đặt theo quy định trong Điều 9 của TCVN 11326 (IEC 60379). 5.1.3 Chế độ đặt bộ điều nhiệt Chế độ đặt bộ điều nhiệt phải theo quy đị nh trong Điều 11 của TCVN 11326 (IEC 60379). 5.2 Tiến hành đo 5.2.1 Xác định dung tích thực tế của bình đun nước nóng, Q B ì nh đun nước nóng được đổ đầy nước lạnh theo cách thông thường rồi ngắt nguồn cấp nước. Xác định dung t í ch thực tế của bình, theo quy định trong Điều 13 của TCVN 11326 (IEC 60379). 5.2.2 Xác định năng lượng tiêu thụ trong 24 h, E B ì nh đun nước nóng được đ ổ đầy nước lạnh. Sau đó, đóng điện nguồn cấp trong vài chu kỳ làm việc của bộ điều nhiệt cho tới khi đạt được điều kiện ổn đ ị nh. Bắt đầu và kết thúc tại thời điểm ngắt điện bộ điều nhiệt, đo năng lượng tiêu thụ E 1 trong thời gian t 1 (giờ) trong kho ả ng thời gian không nh ỏ hơn 48 h. Năng lượng tiêu thụ E trong 24 h được t í nh theo c ô ng thức sau: 5.2.3 Xác định hiệu suất năng lượng Hiệu suất năng lượng thực tế đo được R đ được xác định như sau: , kWh/l trong đó R đ là hiệu suất năng lượng thực tế đo được, lấy đến ba chữ số có nghĩa; E là n ă ng lượng tiêu thụ trong 24 h, tính bằng kWh, được làm tròn đến 0,1 kWh gần nhất; Q là dung tích thực tế của bình đun nước nóng, tính bằng lít, được làm tròn đến 0,1 l gần nhất; MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 T à i liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Yêu cầu kỹ thuật 5 Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng