TCVN9310-4:2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9310-4:2012 ISO 8421-4:1990 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - PHẦN 4: THIẾT BỊ CHỮA CHÁY Fire protection - Vocabulary - Part 4: Fire extinction equipment Lời nói đầu TCVN 9310-4 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 8421-4: 2000. TCVN 9310-4 : 2012 được chuyển đ ổ i từ TCXDVN 216 : 1998 (ISO 8421- 4: 1990) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9310 dưới tiêu đề chung là “ Phòng ch á y chữa ch á y - Từ v ự n g ” bao gồm những phần sau: - TCVN 9310-3:2012 (ISO 8421-3:1989) Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy. - TCVN 9310-4:2012 (ISO 8421-4:1990) Ph ầ n 4: Thiết bị chữa cháy. - TCVN 9310-8:2012 (ISO 8421-8:1990) Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm . Bộ ISO 8421 Fire protection - Vocabulary , còn có các phần sau: - ISO 8421-1:1987 Part 1: General terms and phenomena of tire. - ISO 8421-2:1987 Part 2: S tructural fire protection. - ISO 8421-5:1988 Part 5: Smoke control. - ISO 8421-6:1987 Part 6: Eva c u a tion and means of escape. - ISO 8421-7:1987 Part 7: Explosion detection and suppression means. TCVN 9310-4: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - PHẦN 4: THIẾT BỊ CHỮA CHÁY Fire protection - Vocabulary - Part 4: Fire extinction equipment 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan tới: - Các chất chữa cháy; - Bình chữa cháy di động; - Hệ thống chữa cháy cố định. Các thuật ngữ chung được nêu trong ISO 8421-1. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Anh. Thuật ngữ sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Anh và tiếng Pháp được nêu ở phần chú dẫn 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên b ả n mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 4878 (ISO 3941), Phân loại cháy. ISO 7201 : 1982, Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated hydrocarbons ( Phòng cháy chữa ch á y - Chất chữa ch á y hydrocacbon halogenua ). ISO 8124-1 : 1987, Fire protection - Vocabulary - Part 1: General terms and phenomena of fire (Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phần 1: C á c thuật ngữ chung và các hiện tượng cháy ). 3. Thuật ngữ và định nghĩa 3.1. Các chất chữa cháy 3.1.1 . C hất tạo bọt đậm đặc chịu cồn Chất tạo bọt đậm đặc sử dụng để dập các đám cháy từ nhiên liệu dễ tan trong nước (chất lỏng có điện cực) và các đám cháy của các nhiên liệu khác có khả năng phá hủy bọt chữa cháy thông thường. 3.1.2 . Chất tạo bọt đậm đặc tạo màng nước mỏng Ch ấ t tạo bọt đậm đặc tạo màng nước mỏng nổi trên bề mặt của các hydrocacbon trong những điều kiện nhất định. 3. 1.3 . Thời gian bắt cháy trở lại Thời gian để cháy trở lại toàn bộ hoặc một phần đám cháy đ ã bị phủ bằng chất bọt. 3.1.4 . Cacbon dioxyt Hợp chất hóa học C O 2 được sử dụng như một chất chữa cháy. 3.1.5 . Bọt hóa học Bọt chữa cháy được tạo ra do phản ứng giữa dung dịch muối kiềm với dung dịch axit có trộn thêm chất ổn định. 3.1.6 . Tỷ lệ nồng độ (của một dung dịch tạo bọt) Tỷ lệ giữa khối tích chất tạo bọt đậm đặc với khối t í ch của dung dịch tạo bọt. 3.1.7 . Tỷ lệ sử dụng tới hạn của dung dịch tạo bọt Cường độ phun (3.1.24) nhỏ nhất theo lý thuyết của dung dịch tạo bọt để dập tắt một đám cháy. 3.1.8 . Ứ ng suất cắt tới hạn của bọt Ứ ng suất cắt nhỏ nhất giữa trong khối bọt, giá trị của ứng suất này có liên quan đến độ nhớt của bọt, độ ổn định và tính lan tỏa. 3.1.9 . Thời gian tiết nước của bọt Thời gian cần thiết để có được một phần chất lỏng nhất định tiết ra từ khối bọt 3.1.10 . Độ nở của bọt Tỷ lệ giữa khối tích bọt thu được và khối tích dung dịch tạo bọt đã dùng. 3.1.11 . Bọt chữa cháy Chất chữa cháy bao gồm một khối lượng bọt tạo ra từ dung dịch tạo bọt bằng phương pháp cơ lý hay hóa học . 3.1.12 . Bột chữa cháy Ch ấ t chữa cháy tạo thành bởi các sản phẩm chất rắn đã được tán nhỏ. CHÚ THÍCH : Các chữ cái (A, B, C hoặc D) thường đứng sau thuật ngữ “ Bột chữa cháy" tương ứng với ph â n loại đám cháy được quy định trong TCVN 4878 3.1.13 . Chất tạo bọt đậm đặc Fluoroprotein Chất tạo bọt đậm đặc protein được trộn thêm hóa chất flo hoạt tính bề mặt. 3.1.14 . Tính tương hợp của bọt Khả năng duy tr ì tác dụng của bọt khi được sử dụng đồng thời với chất chữa cháy khác ( ví dụ như bột chữa cháy) trong một đám cháy. 3.1.15 . Chất tạo bọt đậm đặc Chất khi trộn với nước ở nồng độ thích hợp th ì tạo thành dung dịch tạo bọt. 3.1.16 . Dung dịch tạo bọt Hỗn hợp đồng nhất của nước và chất tạo bọt đậm đặc với t ỷ lệ thích hợp để tạo bọt. 3.1.17 . Chất halon Chất chữa cháy hydrocacbon được halogen hóa (xem ISO 7201). CHÚ THÍCH : Hệ thống đánh s ố đứng sau được sử dụng đ ể đánh giá hydrocacbon được halogen hóa . Từ 'halon' thường đứng trước một số c ó 4 chữ số ch ỉ số nguy ê n tử cacbon, flo, cl o và brôm. Không bao giờ tất cả các chữ số đó là số 0. Chẳng hạn: halon 1211 là bromoch l orodi fl oromethan (CF 2 CIBr) và halon 1301 l à bromotrifluo r omenthan (CF 3 Br). 3.1.18 . Bọt có độ nở cao Bọt có độ nở (3.1.10) cao hơn 200 (thường vào khoảng 500) 3.1.19 . Bọt có độ nở th ấ p Bọt có độ nở (3.1.10) thấp hơn 20 (thường vào khoảng 10). 3.1.20 . Bọt cơ học (vật lý) Bọt được tạo ra bằng cách đưa khí hoặc khí trơ vào một dung dịch tạo bọt. 3.1.21 . Bọt có độ n ở trung bình Bọt có độ n ở (3.1.10) trong khoảng từ 20 đến 200 (thường vào khoảng 100). 3.1.22 . T ỷ lệ sử dụng thực tế dung dịch tạo bọt T ỷ lệ sử dụng bọt trên đơn vị diện tích theo như quy chuẩn về an toàn hoặc quy định của nhà sản xuất. Tỷ lệ sử dụng thực tế thường cao hơn tỷ lệ sử dụng tới hạn. 3.1.23 . Chất tạo bọt prote i n đậm đặc Chất tạo bọt đậm đặc có thành phần chính là các protein tự nhi ê n đã thủy phân. 3.1.24 . Cường độ phun Mức độ sử dụng dung dịch tạo bọt trên một đơn vị diện tích đám cháy trong một đơn vị thời gian, thường thể hiện bằng l/(m 2 x min) 3.1.25 . Ch ấ t tạo bọt đậm đặc tổng hợp Chất tạo bọt đậm đặc được tạo ra tr ê n cơ sở chất lỏng tổng hợp hoạt tính bề mặt (thường là chất t ẩ y rửa) với các chất ổn định thích hợp. 3.1.26 . Chất tạo bọt đậm đặc đa dụng Chất tạo bọ t đậm đặc dùng để dập các đám cháy có các nhiên liệu hòa được với nước (là các chất lỏng có điện cực) và các hydrocacbon. 3.2. Bình chữa cháy di động (xách tay và di chuyển) 3.2.1 . Áp suất nổ (của bình chữa cháy) Áp lực bên trong của bình chữa cháy có thể gây ra sự giảm áp do sự hư hại một bộ phận của b ình. 3.2.2 . Bình chữa cháy bằng cacbon dioxyt Bình chữa cháy chứa cacbon_dioxyt dưới áp suất cao dùng làm chất chữa cháy. 3.2.3 . Sự phun hết Sự phun của b ình chữa cháy kh í áp suất bên trong cân bằng với áp suất bên ngoài, van điều khiển được mở hết cỡ. 3.2.4 . Thời gian phun hiệu quả Thời gian từ khi bắt đầu x ả chất chữa cháy ở đầu vòi phun cho đ ế n khi kết th ú c việc phun hết chất chữa cháy (nhưng không cần thiết phải phun sạch khí đẩy). 3.2.5 . Mật độ nạp đ ầ y Tỷ lệ giữa khối lượng của chất được nạp vào với th ể tích mà chất đó chiếm chỗ, nằm bên trong của một b ình chữa cháy hoặc của chai chứa đầy khí C O 2 hoặc các khí hóa lỏng khác. 3.2.6 . Bình ch ữ a cháy Bình chứa chất chữa cháy để phun vào đám cháy nh ờ áp suất bên trong. 3.2.7 . Bình chữa cháy hoạt động bằng chai khí nén Bình chữa cháy trong đó áp suất để đ ẩ y chất chữa cháy từ bên trong b ình được tạo ra do m ở chai chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng ở thời điểm sử dụng b ình chữa cháy. 3.2.8 . Bình chữa cháy bằng bọt (hóa học) Bình chữa cháy phun bọt hóa chất khi các dung dịch hóa chất chứa bên trong bình được hòa trộn và tạo ra phản ứng. 3.2.9 . Bình chữa cháy bằng bọt Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy l à dung dịch tạo bọt. 3.2.10 . Bình chữa cháy bằng kh í halon Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy halon (3.1.17) nh ư l à một chất chữa cháy trung t í nh 3.2.11 . Bình chữa cháy xách tay Bình chữa cháy được thiết kế đ ể có thể mang và vận hành bằng tay. 3.2.12 . Bình chữa cháy bằng bột Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy ở dạng bột. 3.2.13 . Phần d ư lại của chất chữa cháy Khối lượng chất chữa cháy còn lại trong Bình sau khi phun hết (3.2.3). 3.2.14 . Áp suất làm việc (của bình chữa cháy) Áp suất c â n bằng được tạo ra bên trong bình chữa cháy khi nó được nạp đầy chất chữa cháy và được đưa về điều kiện nhiệt độ lớn nhất cho phép. 3.2.15 . Bình chữa cháy lưu trữ áp suất Bình chữa cháy trong đó chất chữa cháy thường xuyên tiếp xúc với khí đẩy và do vậy th ườ ng xuyên chịu áp suất của khí đó. 3.2.16 . Bình chữa cháy có xe đẩy Bình chữa cháy được đặt trên bánh xe hoặc bánh trượt. 3.2.17 . Bình chữa cháy bằng nước Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy là nước có hoặc không có chất phụ gia. 3.3. Các hệ thống chữa cháy cố định 3.3.1. Thuật ngữ chung 3.3.1.1. Hệ thống chữa cháy cố định Hệ thống bao gồm một bộ phận cung cấp chất chữa cháy được nối với một hoặc nhiều lăng phun c ố định qua đ ó các chất chữa cháy được phun ra đ ể dập tắt đám cháy, điều khiển bằng tay hoặc tự động. 3.3.1.2 . Thời gian duy trì Khoảng thời gian trong đó chất chữa cháy phải lưu lại trên chỗ cháy để dập tắt cháy. 3.3.1.3 . Hệ thống chữa cháy tại chỗ Hệ thống chữa cháy c ố định bao gồm bộ phận cung cấp chất chữa cháy được bố trí để phun trực tiếp chất chữa cháy vào vật đang cháy hoặc vào chỗ có nguy cơ cháy. 3.3.2 . Hệ thống chữa cháy cố định b ằ ng n ước và hơi 3.3.2.1 . Khu vực hoạt động Diện tích sàn theo tính toán được phun tràn đầy bằng hệ thống Sprinkler 3.3.2.2 . Hệ thống phun hơi nước tự động Hệ thống các ống dẫn được nối với bộ phận cung cấp hơi nước và có lắp các đầu phun ở những khoảng cách và độ cao thích hợp. Khi có một đầu báo cháy hoạt động, hơi nước sẽ tự động phun ra qua các đầu phun đó. 3.3.2.3 . Hệ th ố ng ống nhánh Hệ thống có các ống gắn Sprinkler (3.3.2.10) được cấp nước chỉ từ một hướng bằng một ống phụ hoặc ống chính. 3.3.2.4 . Hệ thống xối nước Hệ thống các ống dẫn nước được gắn với các S prinkler h ở ở những độ cao và khoảng cách thích hợp nhằm kh ố ng chế và chữa cháy bằng cách xả nước. Các ống sẽ được làm đầy nước bằng kích hoạt thủ công hoặc bằng hệ thống phát hiện cháy tự động. 3.3.2.5 . Đ ầ u phun Drencher Đầu phun nước được gắn với một ống dẫn hay một hệ thống Drencher (3.3.2.6) nhằm phun nước lên một bề mặt được b ả o vệ chống lại sự tiếp xúc v ớ i lửa. 3.3.2.6 . Hệ th ố ng Drencher Hệ th ố ng tự động gồm các ống dẫn nước có gắn với đầu phun Drencher ở những độ cao và khoảng cách thích hợp nh ằ m phun nước lên một bề mặt được bảo vệ chống lại sự tiếp xúc với lửa. 3.3.2.7 . B ố trí ở giữa Việc bố trí hệ thống các ống dẫn có lắp Sprinkler, trong đó ống có gắn đầu phun Sprinkler (3.3.2.10) được lắp vào thành ống b ê n này hoặc bên kia của ống phân ph ố i phụ. 3.3.2.8 . Bố trí bên cạnh Việc bố tr í hệ thống các ống dẫn có lắp Sprinkler, trong đó ố ng có gắn đầu phun Sprinkler (3.3.2.10) chỉ được lắp vào một bên thành ống của ố ng phân phối phụ. 3.3.2.9 . Hệ thống mạng lưới ô bàn c ờ Hệ thống các ống dẫn có l ắ p Sprinkler, trong đ ó ống có gắn các đầu phun Sprinkler (3.3.2.10) được cấp nước từ cả đầu ống . 3.3.2.10 . Ố ng có gắn các Sprinkler Ố ng có các đầu phun Sprinkler được gắn c ố định, trực tiếp hoặc qua các đoạn ống nối ngắn. 3.3.2.11 . Hệ thống ống nối vòng Hệ thống các ống dẫn có lắp Sprinkler, trong đó ống phân phối tạo thành vòng khép k í n. 3.3.2.12 . Sprinkler (đầu phun Sprinkler) Thiết bị nhạy c ả m nhiệt khi đạt đến nhiệt độ nhất định sẽ tự động phun nước, phân phối nước với lưu lượng và kiểu phun cụ thể vào khu vực cần b ả o vệ đã được ấ n định sẵn 3.3.2.13 . Sprinkler để khuất Sprinkler đặt trong hốc có nắp đậy. 3.3.2.14 . Sprinkler thông thường Sprinkler phun thẳng nước theo dạng hình cầu lên trần nhà và xuống sàn và phun trực tiếp từ 40 % đến 60 % tổng lượng nước theo hướng đi xuống. 3.3.2.15 . Sprinkler kiểu khô Thiết bị bao gồm một đầu phun Sprinkler và một ống quay xuống dưới, có chứa khí nén và được nối với một thiết bị đóng. 3.3.2.16 . Sprinkle kiểu phun tia thẳng Sprinkler phun nước theo mặt parabôn xuống sàn, khi đ ó một phần nước được phun lên trần c ò n 60 % đến 80 % tổng lượng nước được phun theo h ướ ng đi xuống. 3.3.2.17 . Sprinkler lắp ngang mặt trần Sprinkler có một bộ phận hoặc toàn bộ thiết bị, kể cả đầu ren được lắp ph í a trên của mặt phẳng dưới trần nhà. 3.3.2.18 . Sprinkler có bộ phận d ễ nóng cháy Sprinkler được mở ra dưới ảnh hưởng nhiệt của bộ phận n ó ng ch ả y. 3.3.2.19 . Sprinkler có bầu thủy tinh S prinkler được m ở ra dưới ảnh hưởng nhiệt làm vỡ bầu thủy tinh do áp suất tạo thành nhờ sự giãn n ở của chất lỏng trong bầu thủy tinh. 3.3.2.20 . Spr i nkler n ằ m ngang Sprinkler được bố tr í sao cho dòng nước h ướ ng theo phương ngang dội vào t ấ m phân ph ố i. 3.3.2.21 . Spr i nkle hướng xuống d ướ i Sprinkler được bố trí sao cho dòng nước hướng từ trên xuống phun vào t ấ m phân ph ố i. 3.3.2.22 . Spr i nkler hốc tường Một bộ phận hoặc toàn bộ Sprinkler, trừ đầu ren, được đặt trong hốc tường 3.3.2.23 . Sprinkler trên vách Sprinkler chỉ phun theo một mặt (nửa parabôn) hướng xuống sàn. 3.3.2.24 . S prinkler ki ể u phun sương Sprinkler phun nước theo mặt parabôn hướng xuống sàn và có 80 % đến 100 % tổng lượng nước ch ả y ra lúc ban đầu theo hướng xuống dưới. Đầu phun n à y có thể hướng xuống dưới hoặc h ướ ng lên trên. 3.3.2.25 . Sprinkler hướng lên trên Sprinkler đượ c thiết kế và lắp đặt sao cho dòng nước được hướng lên trên phun vào tấm phân phối. 3.3.2.26 . Van báo cháy Spr i nkler Van chặn được thiết kế cho phép nước chảy đến hệ thống Sprinkler và để cung cấp tín hiệu báo cháy khi có nước chảy. 3.3.2.27 . Van xupap và cụm van xupap của van báo cháy Sprinkler Một phần của van ngăn chặn nước chảy theo hướng ngược lại. 3.3.2.28 . Thiết bị bù của van báo cháy Sprinkler (van một chiều phụ tr ợ ) Thiết b ị bên ngo à i hoặc bên trong được dùng đ ể cân bằng sự tăng ở mức độ nhỏ áp lực nước để hạn chế tối thiểu các báo động sai. 3.3.2.29 . Buồng hãm của van báo cháy Sprinkler Thiết bị đo thể tích được thiết kế để hạn chế đến mức tối thiểu các báo động sai do sự xộc nước và sự thay đổi thất thường trong hệ thống cấp nước cho Sprinkler. 3.3.2.30 . Van báo cháy Spri n kler bằng động cơ thủy lực Thiết bị khởi động cục bộ bằng thủy lực cung cấp điện để phát ra tín hiệu báo cháy bằng âm thanh khi có dòng nước cháy qua van báo cháy Sprinkler. 3.3.2.31 . Van báo cháy Sprinkle bằng bộ truyền động thủy lực Thiết bị k hởi động cục bộ bằng thủy lực phát ra điện để báo cháy từ xa khi có dòng nước chảy qua van báo cháy Sprinkler. 3.3.2.32 . Hệ thống Sprink l er Hệ thống cấp nước tự động nối với các đầu phun Sprinkler ở khoảng cách và độ cao thích hợp và được thiết kế để phát hiện, kiểm soát hoặc chữa cháy bằng cách phun nước. 3.3.2.33 . Hệ thống Spr i nkler kiểu luân phiên Hệ thống Sprinkler trong đ ó các ống dẫn nước được: - nạp đ ầ y nước trong suốt thời gian không có nguy cơ đóng băng; - nạp đầy không kh í trong suốt thời gian có nguy cơ đ ó ng băng. 3.3. 2. 34 . Hệ thống Sprinkler kiểu ố ng khô Hệ thống Sprinkler trong đó các ống dẫn đảm bảo được nạp không khí thường xuyên đ ể tránh nguy cơ nước b ị đóng băng hoặc bay h ơ i trong đường ống . 3.3.2.35 . Hệ thống Sprinkle kiểu ống ướt Hệ thống Sprinkler trong đó các ống dẫn thường xuyên có lượng nước không đ ổ i trong đường ống. 3.3.2.36 . Thiết bị đo lưu lượng Loại thiết bị chạy điện hoặc cơ học dùng để đo lượng lượng dòng nước ch ả y. 3.3.2.37 . Thiết b ị phun nước kiểu tia Lăng phun nối với ống nước và được thiết kế để phun nước thành tia ở áp suất cao. 3.3.2.38 . Hệ thống thiết bị phun nước kiểu tia Hệ thống đường ống nước nối với thiết bị phun nước kiểu tia (3.3.2.38) và các dụng cụ để th a o tác chữa cháy. 3.3.3. Các hệ thống chữa cháy cố định (không dùng nước) 3.3.3.1 . Thiết b ị phun từ đáy lên (phun dưới b ề mặt) Thiết bị dẫn bọt vào dưới bề mặt của chất lỏng dễ cháy sao cho bọt dâng lên trên bề mặt và lan rộng để tạo lớp bọt chữa cháy. 3.3.3.2 . Hệ thống chữa cháy bằng cacbon dioxyt (C O 2 ) Hệ thống chữa cháy cố định dùng chất chữa cháy là C O 2 3.3.3.3 . Hệ thống chữa cháy bằng hỗn hợp các chất chữa cháy Hệ thống chữa cháy dùng nhiều hơn một chất để chữa cháy (chẳng hạn như bọt và bột chữa cháy) vận hành thủ công hay tự động. 3.3.3.4 . Hệ thống chữa cháy bằng bọt Hệ thống chữa cháy cố định dùng bọt để chữa cháy. 3.3.3.5 . Thời gian trung chuyển dung dịch tạo bọt Thời gian để dung d ịch tạo bọt chảy qua mạng ống dẫn, từ lúc bơm nồng độ dung dịch bọt vào dòng nước đến lúc bơm không khí và o dung dịch bọt để tạo bọt 3.3.3.6 . Hệ thống chữa cháy bằng chất halon Hệ thống chữa cháy cố định dùng chất halon để chữa cháy. 3.3.3.7 . H ệ thống chữa cháy bằng kh í trơ Hệ thống được thiết kế để tạo ra nồng độ khí trơ thích hợp nhằm ngăn ngừa sự bốc cháy của môi trường khí dễ cháy hoặc dễ nổ, bằng cách thay đ ổ i nồng độ môi trường khí thấp hơn các giới hạn cho phép về cháy và nổ của các chất kh í đó. 3.3.3.8 . Thiết bị hút ch ấ t tạo bọt đậm đặc Thiết bị được thiết kế để đưa chất tạo bọt đậm đặc vào dòng nước, thường được bố trí giữa máy bơm và ống đẩy. 3.3.3.9 . Thiết bị tạo bọt (thiết bị tạo bọt bằng phương pháp cơ học) Thiết bị đưa chất tạo bọt đậm đặc vào dòng nước để tạo ra dung dịch tạo bọt, sau đó dùng áp suất đưa kh ô ng khí vào để tạo bọt. 3.3.3.10 . Hệ thống chữa cháy bằng bột Hệ thống chữa cháy cố định dùng bột để chữa cháy. 3.3.3.11 . Thiết bị tạo bọt tự hút Thiết bị tạo bọt mà việc đưa không kh í vào được thực hiện bằng cách phun dung dịch tạo bọt từ một lăng phun bằng một thiết bị. Sau đó không khí này được trộn lẫn với dung dịch tạo bọt b ở i động năng từ thiết bị tạo bọt. 3.3.3.12 . Sự l à m đầy toàn bộ chất chữa cháy Việc tiến hành làm đầy một khối tích bằng chất chữa cháy (khí, bọt có độ n ở cao) để ngăn chặn đám cháy trong vòng khối t í ch đó. 3.3.3.13 . Hệ thống chữa cháy bằng cách làm đầy toàn bộ chất chữa cháy Hệ thống chữa cháy c ố định đ ể dập tắt các đám cháy trong một khu vực được bảo vệ 3.4. Các ố ng chữa cháy 3.4.1 . Tang cuộn vòi chữa cháy Ki ể u hộp đựng vòi ch ữ a cháy (3.4.2) trong đ ó có một cái tang để cuộn vòi với vòi chữa cháy nửa cứng. 3.4.2 . Hộp đựng vòi chữa cháy Hộp gồm một vòi chữa cháy gắn với một l ăng phun và một van chặn để cấp nước và có giá đỡ thích hợp. 3.4.3 . Trụ nước chữa cháy đặt ngầm Trụ nước chữa cháy được lắp các thiết bị vận hành nằm dưới tấm đậy hay đĩa đậy ở ngang mặt đất và được nối cố định với đường ố ng chính cấp nước có áp để sử dụng khi chữa cháy. 3.4.4 . Trụ nước chữa cháy đặt nổi Trụ nước chữa cháy gồm một hoặc một vài đầu ra đặt cao hơn mặt đất và được nối cố định với đường ống chính cấp nước có áp để sử dụng khi chữa cháy. 3.4.5 . Ố ng đứng, khô Đường ống cứng được lắp cố định bên trong tòa nhà và dùng để nối với đường ống chữa cháy để cấp nước chữa cháy tại thời điểm sử dụng 3.4.6 . Ố ng đứng, ướt Đường ố ng cứng được lắp c ố định bên trong tòa nhà và được nối với nguồn cấp nước để cấp nước cho các vòi phun. M ỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và đ ị nh nghĩa 3.1. Các chất chữa cháy 3.2. B ì nh chữa cháy di động (xách tay và di chuy ể n) 3.3. Các hệ thống chữa cháy cố định 3.3.1. Thuật ngữ chung 3.3.2. Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước và hơi 3.3.3. Các hệ thống chữa cháy cố định (không dùng nước)