TCVN10890:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10890:2015 (IEC 60230:1966) về Thử nghiệm xung trên cáp và phụ kiện cáp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10890:2015 IEC 60230:1966 THỬ NGHIỆM XUNG TRÊN CÁP VÀ PHỤ KIỆN CÁP Impulse tests on cables and their accessories L ờ i nói đầu TCVN 10890:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60230:1966; TCVN 10890:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC/E4 D â y và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỬ NGHIỆM XUNG TRÊN CÁP VÀ PHỤ KIỆN CÁP Impulse tests on cables and their accessories MỤC 1 - QUY ĐỊNH CHUNG 1 Phạm vi áp dụng và tài liệu viện dẫn 1.1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các điều kiện và quy trình thực hiện thử nghiệm xung trên cáp và phụ kiện cáp để h ợ p lý hóa việc thực hiện thử nghiệm giữa các phòng thử nghiệm khác nhau và do đó, thúc đ ẩ y việc so sánh có hiệu quả giữa các kết quả thu được trên cáp thực hiện theo quy định kỹ thuật khác nhau. Tiêu chuẩn này ch ỉ áp dụng cho các phương pháp thực hiện các thử nghiệm như vậy mà không phụ thuộc vào việc chọn các mức thử nghiệm quy định. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi loại cáp cao áp. Tiêu chuẩn này được chia làm ba mục. Mục 1 mô tả đặc tính và tr ạng thái của hệ thống lắp đặt thử nghiệm và các phần của quy trình phổ biến đối với thử nghiệm ch ị u xung và thử nghiệm ở tr ê n mức chịu xung. Mục 2 mô tả quy tr ình thực hiện các thử nghiệm chịu xung. Mục 3 mô tả quy trình thực hiện các t h ử nghiệm ở trên mức chịu xung v à được thiết kế cho mục đích nghiên cứu. 1.2 T ài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đ ổ i). TCVN 6099-1 (IEC 60060-1), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm TCVN 6099-2 (IEC 60060-2), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 2: Hệ thống đo IEC 60141 (tất cả các phần), Tests on oil-filled and gas-pressu r e cables and their accessor i es (Thử nghiệ m cáp dầu và c á p kh í n é n và phụ kiện c á p) 2 Đặc tính của hệ thống lắp đặt thử nghiệm phải chịu các thử nghiệm 2.1 Tất cả các mẫu cáp cần đưa vào hệ thống lắp đặt thử nghiệm phải chịu thao tác uốn l à một phần của thử nghiệm uốn trong các ti ê u chuẩn liên quan. CHÚ THÍCH: Các thao tác cơ khác có thể thích hợp cho các cáp ở các đi ề u k iện vận hành đặc biệt, v í dụ, cáp ngầm dưới nước. Các thao tác này c ầ n theo thỏa thuận gi ữ a người mua và nhà ch ế tạo, n ế u không được quy định trong tiêu chuẩn liên quan. 2.2 Chiều d à i của mẫu được lấy là chiều dài cáp nằm cách các đ ầ u bịt í t nh ấ t là 5 m, nếu hệ thống lắp đặt thử nghiệm kh ô ng dự kiến đưa vào các phụ kiện khác. 2.3 Trong trường hợp một mối nối được đưa vào hệ thống lắp đặt thử nghiệm thì chiều dài tối thiểu của cáp t ự do, giữa mối nối v à đáy của từng đầu bịt phải là 5 m. Trong t rư ờng hợp có nhi ề u hơn một mối nối th ì phải tuân thủ yêu cầu nêu tr ê n, ngoài ra, ph ả i c ó đoạn cáp tự do dài í t nhất 3 m giữa các mối nối liên tiếp. 3 Trạng thái của hệ thống lắp đặt thử nghiệm Hệ thống lắp đặt thử nghiệm phải được duy trì trong các điều k iện sau: 3.1 Đi ề u kiện áp suất Đối với cáp khí nén và cáp điền đầy dầu, áp suất ph ải được điều chỉnh theo tiêu chuẩn liên quan. 3.2 Điều ki ệ n nhiệt độ Điều kiện nhiệt độ và phương pháp đo nhiệt độ phải nh ư mô tả trong tiêu chuẩn liên quan nhưng có thể sử dụng phương pháp đo nhiệt độ khác theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và ngư ờ i mua. 4 Dạng sóng xung Sóng xung đặt vào phải c ó độ rộng sườn trước từ 1 μs đ ế n 5 μs và đ ộ rộng xung đ ế n nửa giá tr ị đ ỉ nh là 50 μ s ± 10 μ s . Các xung phải phù hợp với TCVN 6099-1 (IEC 60060-1), thử nghiệm điện áp cao, trong trường hợp thuộc đối tượng áp dụng. 5 Hiệu chuẩn máy phát xung Ngay trước hoặc trong thời gian nhiệt độ cáp được duy tr ì k hông đ ổ i, máy phát phải được hiệu chuẩn, với cực tính d ương trong các đ i ều kiện sau: Cả hai đầu của cụm thử nghiệm phải được n ố i với máy phát xung. Khe hở cầu dùng để đo và một máy hiện sóng c ó lắp bộ ph ậ n áp được nối song song và duy tr ì trong suốt thử nghiệm. Với từng khe hở h ì nh cầu, điện áp nạp của máy phát phải được hiệu chỉnh sao cho đạt được 50% phóng đ iện tia lửa qua khe hở (xem Phụ lục A của TCVN 6099-1 (IEC 60060-1)) và phải ghi lại d ạ ng .............. MỤC 3 - THỬ NGHIỆM TRÊN MỨC CHỊU XUNG 7 Đặt thử nghiệm xung trên mức chịu đựng và bỏ qua thử nghiệm tần số công nghiệp 7.1 Với mục đích nghiên cứu, cần thực hiện thử nghiệm xung ở trên mức chịu xung, nên thực hiện theo quy trình n ê u dưới đây. 7.2 Trong trường hợp này, thử nghiệm tần số công nghiệp ở nhiệt độ môi trường, nêu trong IEC 60141-1, IEC 60141-2, IEC 60141-3 "Thử nghiệm cáp dầu và cáp khí nén và các phụ kiện của cáp" c ó th ể được bỏ qua, với điều kiện là không có g ì nghi ngờ là hệ thống lắp đặt thử nghiệm đ ã đáp ứng hoàn toàn thử nghiệm điện áp chịu xung. Nếu đồ thị cuối cùng không thể hiện r õ ràng đi ề u này, thì có thể ph ả i đặt điện áp xung k hác ở mức chịu xung đ ể đạt được một đồ thị rõ ràng. 8 Quy trình thử nghiệm trên mức chịu xung 8.1 Với điều kiện nhiệt độ như quy định ở 3.2, c ầ n ph ả i áp đặt xung theo thứ tự sau đây: 1) 10 xung âm ở điện áp chịu xung cộng với x ấ p xỉ 5%; 2) 5 xung dương, xung đầu bằng 50% giá trị được sử dụng ở điểm 1) và các xung còn l ại tăng dần tới 85% của giá trị sử dụng ở điểm 1); 3) 10 xung dương ở điện áp chịu xung cộng với x ấ p x ỉ 5%; 4) 10 xung dương ở điện áp ch ị u xung cộng với x ấ p xỉ 10%; 5) 5 xung âm, xung đầu bằng 50% giá trị được sử dụng ở điểm 4) và các xung còn lại tăng dần tới 85% của giá t rị sử dụng ở điểm 4); 6) 10 xung âm ở điện áp ch ị u xung cộng xấp xỉ 10%; 8.2 Lặp lại trình tự quy định ở 8.1, điện áp thử nghiệm được t ă ng theo nấc xấp xỉ 5%. Tuy nhiên tới nấc 7) và n ấ c 9) phải là điện áp chịu xung cộng x ấ p x ỉ 15%, nấc 10) và n ấ c 12) ở điện áp chịu xung cộng xấp xỉ 20% và cứ tiếp tục như vậy. 8.3 Tốt nhất là tiếp tục tới khi đạt đư ợ c điện áp mong muốn, hoặc tới khi xảy ra phóng điện đánh thủng. 8.4 Đồ thị phải ghi đư ợ c ít nh ấ t l à xung đ ầ u ti ê n và xung thứ mười của từng loạt. 8.5 Nói chung, không cần hiệu chuẩn lại máy phát xung trong suốt các loạt thử nghiệm này và điện á p có thể được xác đ ị nh bằng ngoại suy từ việc hiệu chuẩn ban đầu. Tuy nhi ê n, khi chênh lệch biên độ giữa điện áp thử nghiệm và điện áp cực đại được sử dụng đối với hiệu chuẩn ban đầu được coi là quá lớn để c ó kết quả chính xác th ì c ó thể cần phải hiệu chuẩn lại. (xem 19.6.2 của TCVN 6099-1 (IEC 60060-1)). MỤC LỤC Lời nói đầu Mục 1 - Quy định chung 1 Phạm vi áp dụng và tài liệu viện d ẫ n 2 Đ ặc t í nh của hệ thống lắp đặt thử nghiệm phải chịu các thử nghiệm 3 Trạng thái của hệ thống lắp đặt thử nghiệm 4 Dạng sóng xung 5 Hiệu chuẩn máy phát xung Mục 2 - Thử nghiệm chịu xung 6 Đặt xung ở mức quy định Mục 3 - Thử nghiệm tr ê n mức chịu xung 7 Đặt thử nghiệm xung trên mức chịu đựng và bỏ qua thử nghiệm tần số công nghiệp 3 Quy trình thử nghiệm tr ê n mức chịu xung