TCVN7628-1:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7628-1:2007 (ISO 4190-1 : 1999) về Lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7628-1 : 2007 ISO 4190-1 : 1999 LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 1: THANG MÁY LOẠI I, II, III VÀ VI Lift (US: Elevator) installation - Part 1 : Cl ass I, II , III and VI lifts Lời nói đ ầ u TCVN 7628-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4190-1 : 1999 TCVN 7628-1 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 1 78 Thang máy b iê n soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7628 g ồ m 5 phần dưới t ê n chung: Lắp đặt thang máy Ph ầ n 1: Thang máy loại I, II, III và VI Phần 2: Thang máy loại IV Phần 3: Thang máy phục vụ loại V Ph ầ n 5: Thiết bị đi ề u khiển - Ký hiệu và phụ tùng Ph ầ n 6: Lắp đ ặ t thang máy ch ở người trong các khu chung cư - Bố trí và lựa chọn LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 1: THANG MÁY LOẠI I, II, III VÀ VI Lift (US: Elevator) installation - Part 1 : Cl ass I, II , III and VI lifts 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy ch ở người loại I, II, III và VI được định nghĩa trong 2.2. Các k í ch thước đưa ra tương ứ ng v ớ i yêu cầu của các thiết bị. Trong những trường hợp cá biệt nhà nước qui định các yêu cầu về kích thước lớn hơn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt tất cả các loại thang máy mới, không phụ thuộc vào hệ thống dẫn động, có cabin một cửa ra vào, lắp đặt trong các tòa nhà mới. Có thể sử dụng làm cơ sở cho việc l ắ p đặt thang máy trong các tòa nhà đang sử dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thang máy có tốc độ lớn hơn 6,0 m/s: nhà sản xuất cần nghiên cứu phương pháp lắp đ ặ t riêng. 2. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Thuật ngữ chung 2.1.1 Cabin (car) Bộ phận thang máy để chứa tải người và/hoặc hàng chuyên ch ở . 2 . 1.2 Đỉnh giếng (head room) Ph ầ n gi ế ng thang trên cùng tính từ mặt sàn tầng dừng cao nhất đến trần giếng. 2.1.3 Đ iể m dừng (landing) Vị trí để ra vào cabin tại mỗi tầng sử dụng. 2.1.4 Phòng máy (machine room) Phòng dành riêng để lắp đặt máy và các thiết bị liên quan 2.1.5 Thang máy chở người (passenger lift (US: elevator)) Thiết bị nâng phục vụ các tầng xác định, c ó cabin với kích thước và kết cấu thích hợp cho phép hành khách ra vào. 2.1.6 H ố thang (pit) Ph ầ n giếng thang phía dưới mặt sàn tầng dừng thấp nhất. 2.1.7 Gl ế ng thang (well (US: hoist w ay)) Khoảng không gian mà trong đ ó cabin, đối trọng và/hoặc thiết bị nâng thủy lự c có thể di chuyển được. CH Ú THÍCH Khoảng k h ô ng gian này đuợc giới hạn b ở i đáy hố thang, vách bao quanh và tr ầ n giếng thang. 2.2. Các loại thang máy (lift classes) 2.2.1 Loại I (class I) Thang máy được thiết kế để ch ở người. 2.2.2 Loại II (class II) Thang máy được thiết kế để chở người có tính đến vận chuyển hàng hoá. CHÚ TH Í CH Điểm khác nhau giữa thang máy loại I, III và VI là thiết kế b ê n trong của cabin. 2.2.3 Loại III (c l ass III) Thang máy được thiết kế cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, bao g ồ m: thang máy bệnh viện và thang máy trong khu điều d ưỡ ng. 2.2.4 Loại IV (class IV) Thang máy được thiết kế chủ y ế u cho vận chuyển hàng hoá có tính đến người đi kèm. 2.2.5 L oại V (class V) Thang máy phục vụ (Mỹ: Thang máy chở thức ăn). 2.2.6 L oại VI (class VI) Thang máy được thiết kế đặc biệt cho các tòa nhà có mật độ giao thông cao , có tốc độ từ 2,5 m/s tr ở lên. 2.3. Kích thước (dimensions) Xem Hình 1 đến H ì nh 3. 2.3.1 Chi ề u rộng cabin (car w idth, b 1 ) Khoảng cách đo được b ê n trong theo phương nằm ngang giữa các vách cabin song song với cạnh của cửa ra vào trước. 2.3.2 Chiều sâu cabin (car depth, d 1 ) Khoảng cách đo được b ê n trong theo phương nằm ngang giữa các vách cabin vuông g ó c v ớ i cạnh của cửa ra vào trước. CHÚ TH Í CH Kích thước (2.3.1 và 2.3.2) qui định trong Hình 1 được đo ở đ ộ cao 1 m từ sàn cabin. Nếu muốn trang trí hay bảo vệ bằng các tấm bảng hoặc tay v ị n, cần phải điều chỉnh cho phù hợp với kích thước này. 2.3.3 Chi ề u cao cabin (car height, h 4 ) Khoảng cách đo được b ê n trong theo phương thẳng đứng giữa ngưỡng cửa và nóc cabin. CH Ú THÍCH Tr ầ n giả và phụ kiện đèn c ầ n phải điều chỉnh cho phù hợp v ớ i kích thước này. 2.3.4 Chi ề u rộng cửa ra vào (entrance w idth into car, b 2 ) Khoảng cách th ô ng thủy của cửa ra vào ca bin được tính khi cửa t ầ ng và cửa cabin mở hoàn toàn. 2.3.5 Chi ề u cao cửa ra vào (entrance height, h 3 ) Khoảng cách thông thủy của c ử a ra vào ca bin được tính khi cửa tầng và cửa cabin m ở hoàn toàn. 2.3.6 Chiều rộng giếng thang (well (US: hoist w ay) w idth, b 3 ) Khoảng cách đo được b ê n trong theo phương nằm ngang giữa các vách giếng thang song song với chiều rộng cabin. 2.3.7 Chi ề u s â u giếng thang (well (hoistway) depth, d 2 ) Kích thước đo được theo phương nằm ngang vuông góc với chi ề u rộng. 2.3.8 Chiều sâu hố thang (pit depth, d 3 ) Kích thước đo được theo phương thẳng đứng giữa mặt sàn tầng dừng thấp nhất đã hoàn thiện và đáy hố thang. 2.3.9 Ch iề u cao đỉnh giếng (headroom height , h 1 ) Khoảng cách đo được theo phương thẳng đứng giữa mặt sàn t ầ ng dừng cao nhất đ ã hoàn thiện và tr ầ n giếng (không bao g ồ m puli phía trên cabin). 2.3.10 Chi ề u rộng phòng máy (machine room wi d th, b 4 ) Khoảng cách đo được theo phương nằm ngang song song với chiều rộng cabin. 2.3.11 Chi ề u sâu phòng máy (machine room depth, d 4 ) Khoảng cách đo được theo phương nằm ngang vuông góc v ớ i chiều rộng cabin. 2.3.12 Chi ề u cao ph ò ng máy (machine room height , h 2 ) Khoảng cách nhỏ nhất đo được theo phương thẳng đứng giữa s à n đặt máy đ ã hoàn thiện và trần phòng máy, đáp ứng đ ồ ng thời các nguyên tắc xây dựng và thiết bị thang máy. 2.4. Đặc điểm khác (other characteristics) 2.4.1 T ốc độ đ ị nh mức (rated speed, v n ) Tốc độ thiết kế cho hoạt động của thang máy. 2.4.2 Tải định mức (rated load) Tải thiết kế cho hoạt động của thang máy. 2.4.3 Thang máy tập hợp điểu k hiến nhóm (group collective lifts (US: elevators)) Mối liên hệ nhóm giữa các thang máy giúp điều k hiển tầng được thực hiện chung. 3. Đặc tính thang máy 3 . 1 D ãy Renard K í ch thước cabin li ê n quan đến tải trọng của thang máy. Các giá tr ị ưu tiên của tải trọng được chọn theo dãy Renard R10. Kích thước hố thang, đỉnh giếng và phòng máy được xác định liên quan đến tốc độ của thang máy, với tốc độ đến 2,5 m/s, các giá trị đ ược chọn theo dãy Renard R5 của dãy số ưu tiên. D ã y Renard là d ã y số ưu ti ê n được công nhận tại C ô ng ước quốc tế Budapest năm 1946. D ã y này g ồ m các số hạng của cấp số nhân với công bội là căn bậc k của 10. Đối với thang máy: - tải định mức: R10 = = 1,2589 - tốc độ định mức : R5 = = 1,5849 3.2. Tải định mức Tải định mức được tính bằng kilôgam: 320 - (450) - 630 - 800 - 1000 - 1275 - 1600 - 1800 - 2000 - 2500 3.3. T ốc độ đ ị nh mức Tính bằng m é t trên giây: 0,4 - 0,63 - 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4.0 - 5,0 - 6,0 Dải tốc độ từ 0,63 m/s đến 6,0 m/s áp dụng cho thang máy điện. Dải tốc độ từ 0,4 m/s đến 1,0 m/s áp dụng cho thang máy thủy lực. 3.4. Lựa chọn loại thang máy M ỗi một tòa nhà khác nhau được trang bị những loại thang máy khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Sự lựa chọn này được thể hiện trong Bảng 1 đến Bảng 3. 4. Kích thước 4.1. Kích thước bên trong cabin 4.1 . 1 Yêu cầu chung Những nhà cao tầng nên có ít nhất một thang máy có thể sử dụng để vận chuyển người trong xe lăn. Thang máy này s ố đáp ứng các đi ề u kiện v ề sử dụng và được kí hiệu: “ có thể sử dụng cho xe lăn ” 4.1 . 2 Thang máy loại I (xem Hình 4, 5 và Bảng 1) 4.1 . 2.1 Thang máy cho các chung cư trong trường hợp đặc biệt được chỉ dẫn trong Bảng 1: a) tải định mức từ 320 kg đến 450 kg, ch ỉ cho phép vận chuyển người; b) tải định mức 630 kg, còn cho phép vận chuyển người trên xe lăn (nhưng không cho phép quay xe) và xe đẩy trẻ em; c) tải định mức 1000 kg, ngoài các trường hợp a), b) còn cho phép vận chuyển các loại băng ca di chuyển bằng tay, quan tài và đ ồ đạc. 4 . 1 . 2.2 Nói chung thang máy loại này được sử dụng chủ yếu trong các tòa nhà có chi ề u cao thấp / trung b ì nh đến 15 tầng với tốc độ 2,5 m/s là phù hợp. Kích thước của thang máy loại này qui định trong Bảng 1. 4.1.3. Thang máy loại II (xem Hình 4 đến Hình 7, Bảng 1 và Bảng 3) Kích thước của thang máy loại II được lựa chọn từ kết hợp của thang máy loại I và thang máy loại VI. Kích thước được đ ề nghị cho thang máy có tải trọng 1000 kg dành cho các khu chung cư và/hoặc thang m á y loại III nên sử dụng cho mục đích này. 4.1.4. Thang máy loại III (xem H ì nh 7 và Bảng 3) C ầ n lưu ý: a) cabin cho thang máy có t ả i định mức 2500 kg đặc biệt ph ù hợp cho thang máy bệnh viện có kích thước 1000 mm x 2300 mm, cho người phục vụ và thiết bị y tế đi kèm. b) cabin cho thang máy có tải định mức 2000 kg dành cho thang bệnh viện có kích thước 1000 mm x 2300 mm (người phục vụ) nhưng không có thiết bị y tế đi kèm. c) cabin cho thang máy có tải định mức 1600 kg phù hợp với thang máy vận chuyển giường bệnh có kích thước : 900 mm x 2000 mm; d) cabin cho thang máy có tải định mức 1275 kg phù hợp với thang máy vận chuyển giường bệnh có kích thước 900 mm x 2000 mm dùng trong các khu đi ề u dưỡng. 4.1.5. Thang máy loại VI (xem Hình 6 và Bảng 1) Loại thang máy cao tốc này được lắp đặt chủ yếu cho các tòa nhà cao trên 15 tầng bởi tốc độ tối thiểu ở độ cao này phải l à 2,5 m/s. Kích thước của loại thang máy này qui định trong Bảng 1. CHÚ THÍCH Tải trọng, tốc độ chính xác v à số l ượ ng thang cần phải t í nh toán cụ thể dự a vào l ượ ng người lưu thông trong tòa nhà. 4.2. Kích thước bên trong giếng thang 4.2.1. Kích th ướ c mặt bằng Kích thước mặt bằng của giếng thang bao gồm c ả dung sai kích th ướ c th ô ng thuỷ theo chiều thẳng đ ứ ng của dây dọi. Dung sai ± 25 mm của dây dọi trong lòng giếng thang cho 20 tầng đầu tiên và cứ mỗi một t ầ ng trên nó lại được cộng th ê m 1,0 mm nhưng tối đa không được quá 50 mm cho tổng chiều cao. Kích thước b 3 và d 2 trong Hình 2 và Hình 3 tương ứng với yêu cầu tối thiểu của dây d ọ i. Kiến trúc sư hoặc ng ườ i có vai trò tương tự khi thỏa thuận với chủ thầu phải đảm bảo chắc chắn rằng dung sai này phải luôn tương ứng với các kích thước qui định cho đến khi công việc hoàn thành. Nói cách khác là phải cộng phần kích thước bổ sung của dung sai vào kích thước mặt bằng giếng thang. Như vậy, khi lắp thang máy trong tòa nhà, giếng thang s ẽ có một thể tích tự do nhất định được bao quanh bởi hình hộp nội tiếp trong giếng thang, với các mép thẳng đứng và mặt đáy hố do đáy hố thang v à trần giếng thang tạo thành. Khi lắp bộ bảo hi ể m an to à n đối trọng yêu cầu th ì chiều sâu hoặc chi ề u rộng hố thang phải t ă ng lên 200 mm . 4.2.2. Thang máy đ ơ n Kích thước hố thang được quy định trong Hình 4 đến Hình 8. 4.2.3. Nhi ề u thang máy lắp cạnh nhau Đ ố i với những giếng thang th ô ng thường, kích thước bên trong phải được tính như sau: a) chi ề u rộng của giếng thang th ô ng thường bằng tổng chiều rộng của các giếng thang cộng th ê m chi ề u rộng d ầ m phân cách gi ữ a các giếng thang, trong đ ó chiều rộng của mỗi d ầ m ít nhất là 200 mm; b) chi ề u sâu của giếng thang th ô ng th ườ ng cũng có cách tính tương tự như của các thang máy đơn. 4.2.4. Khoảng cách giữa các đ iể m dừng Khoảng cách tối thi ể u giữa hai đi ể m dừng li ê n tiếp cho phép lựa chọn c ử a t ầ ng thích hợp, như sau: - 2450 mm đối v ớ i cửa t ầ ng cao 2000 mm; - 2550 mm đối với cửa t ầ ng cao 2100 mm. 4.3. Kích thước của điểm dừng 4.3.1. Yêu cầu chung Chi ề u sâu của điểm dừng qui định ở những phần sau nhưng ít nhất là phải đảm bảo cho toàn bộ chiều rộng của giếng thang (loại đơn và loại thường). Kích th ướ c này kh ô ng tính đến lưu lượng qua lại của người kh ô ng sử dụng thang máy. 4.3.2. Thang m á y loại I dà nh riêng cho nhà chung cư Đ ề u có thể lắp đ ặ t cho thang máy đơn hoặc nhiều thang máy l ắ p cạnh nhau. Với loại thang máy này, số lượng tối đa là bốn thang máy nối nhóm lắp cạnh nhau. Với thang máy th ủy lực, số lượng tối đa l à hai thang máy nối nhóm. Chi ề u sâu tối thiểu của điểm dừng được đo thẳng hàng từ t ườ ng b ê n này tới tường b ê n kia như chi ề u s â u của cabin bằng với chi ề u sâu của cabin sâu nhất. Tuy nhi ê n, chiều sâu của điểm dừng nơi mà thang máy phục vụ người tàn t ậ t th ì tối thi ể u phải là 1500 mm. 4.3.3. Thang m á y loại I (khác với loại chuy ê n cho chung cư), loại II, loại III v à l oại VI 4.3.3 . 1 Thang máy đ ơ n hoặc nh iề u thang máy lắp cạnh nhau Nếu là thang máy nối nhóm, số lượng tối đa được lắp là bốn. Ch iề u sâu tối thiểu của đi ể m dừng được đo thẳng hàng từ tường b ê n này tới tường b ê n kia như chi ề u sâu của cabin bằng với 1,5 X d 1 (trong đó d 1 l à chiều sâu của cabin sâu nhất). Với thang máy nối nhóm bốn thang máy, khác với loại III, chiều sâu của điểm dừng phải ít hơn 2400 mm . 4.3.3.2. Thang máy l ắ p đối diện nhau N ế u là thang máy lắp theo nhóm, số lượng tối đa được lắp là tám (2 x 4). Khoảng cách giữa các vách đ ối diện ít nhất phải bằng tổng chiều sâu của 2 cabin cùng phía. Với thang máy lắp theo nhóm, khác thang máy loại III, khoảng cách này không được nhỏ hơn 4500 mm. 4.4 Kích thước phòng máy đối với thang máy điện 4.4 . 1 Thang máy đ ơn Kích thước phòng máy qu i định trong Bảng 2 và Bảng 3. Chiều cao phòng máy phải ph ù hợp các quy đ ịnh hiện hành. 4.4.2. Nh iề u thang máy lắp cạnh nhau 4.4.2.1. Thang máy loại I chuy ê n lắp đặt cho chung cư Tu â n theo những điều kiện sau: 4 . 4.2.1.1 Diện tích sàn a) cụm thang máy có cùng tải trọng: Diện tích sàn tối thiểu của phòng máy phải bằng tổng của diện tích sàn của từng thang máy đơn; b) hai thang máy có tải trọng khác nhau: Diện tích sàn tối thiểu của phòng máy nói chung phải bằng tổng diện tích sàn của từng sàn đơn cộng với phần chênh lệch diện tích giếng thang của các thang máy n à y. c) nhóm thang máy hoặc cụm hai thang máy tr ở lên có tải trọng khác nhau: Diện tích sàn tối thiểu của phòng máy nói chung phải bằng tổng diện tích của từng thang máy đơn cộng với tổng chênh lệch diện tích giếng thang của thang máy l ớn nhất và các thang máy khác trong cụm. 4.4.2 . 1.2 Chiều rộng K í ch thước thực của phòng máy quy định diện tích sàn tối thiểu phải bằng với kích thước nhất định cho tổng của tất cả diện tích các phòng máy. Chiều rộng tối thiểu của phòng máy chung phải bằng tổng chiều dài giếng thang cộng với phần bên kéo dài tương ứng cho ph ù hợp với thang máy. 4.4.2 . 1.3 Chiều sâu K í ch thước thực sẽ tạo ra diện tích sàn tối thiểu phải bằng tổng của tất c ả diện tích đ ã nói ở trên. Chiều sâu tối thiểu của phòng máy phải bằng chiều sâu của giếng thang sâu nhất cộng với 2100 mm. 4.4.2.1.4. Chiều cao Chiều cao tối thiểu của phòng máy chung phải bằng chiều cao phòng máy cao nhất. Chiều cao phòng máy phải phù hợp v ớ i các quy định hiện hành. 4.4.2.2. Thang máy loại I (khác với loại chuy ê n cho chung cư) II, III, và VI 4.4 . 2.2.1 Các k ý hiệu Các ký hiệu sau được áp dụng đối với kích thước. b 4 chiều rộng tối thiểu Của phòng máy thang máy đơn d 4 chiều sâu tối thiểu A diện tích sàn b 3 chiều rộng giếng thang cho thang máy đơn d 2 chiều sâu giếng thang cho thang máy đơn n tổng số thang máy 4.4.2.2 . 2 Thang máy lắp cạnh nhau Tổng diện tích bằng: A + 0,9 A (n - 1) Kích thước thực của phòng máy phải tạo ra diện tích sàn tối thiểu phải bằng tổng diện tích nói ở trên. Chi ề u rộng tối thiểu: b 4 + (n-1) (b 3 + 200) Chiều sâu tối thiểu: d 4 4.4.2.2 . 3 Thang máy l ắ p đối diện Tổng diện tích bằng: A + 0,9 A (n -1). Kích thước thực của phòng máy phải tạo ra diện tích sàn tối thiểu phải bằng tổng diện tích n ó i ở trên . Chiều rộng tối thiểu: Chiều sâu tối thiểu: 2d 2 + khoảng cách giữa các giếng thang. Trường hợp số lượng thang máy lẻ, n sẽ được làm tròn lên thành số chẵn kế tiếp. 4 . 4.2.2.4 Chiều cao Chiều cao tối thiểu của phòng máy chung phải bằng chiều cao của phòng máy cao nhất. Chiều cao phòng máy phải phù hợp các quy định hi ệ n hành. 4.5. Kích thước phòng máy đối với thang máy thủy lực 4.5.1. Thang máy đơn Kích thước phòng máy qui định trong Bảng 2 và Bảng 3. Chiều cao phòng máy phải phù hợp các quy định hiện hành. 4 . 5.2 Thang m á y lắp nhóm đôi N ê n d ùng phòng máy chung cho cả hai thang. Diện tích sàn phải tính như sau: a) Nhóm hai thang m á y có c ù ng tải trọng: Diện tích s à n tối thiểu của phòng máy chung phải bằng tổng diện tích tối thiểu quy định cho các phòng máy nằm ph í a sau giống thang máy của từng thang máy đơn; b) Nhóm hai thang máy kh ô ng c ù ng tải trọng: Diện tích sàn tối thiểu của phòng máy chung phải bằng t ổ ng di ệ n tích tối thiểu quy định cho các phòng máy phía sau giếng thang của từng thang máy đơn cộng th ê m ch ê nh lệch diện tích giếng thang của hai thang máy đơn. 4.6. Sắp xếp các phòng máy 4.6.1. Phòng máy chung hoặc phòng máy đ ơn Tiêu chuẩn này dựa trên cấu hình của phòng máy đặt phía trên giếng thang. Đối với thang máy điện , phần mở rộng phía bên của phòng máy so với giếng thang (hoặc giếng thang chung) có thể được m ở rộng v ề phía b ê n phải hoặc bên trái của giếng thang (xem Hình 2). 4.6 . 1.2 Đối với thang máy thuỷ lực, phòng máy tốt nhất n ê n đặt b ê n cạnh hoặc phía sau giếng thang ở t ầ ng phía dưới của tòa nhà (xem H ì nh 3). 4.6.1. 3 Phòng máy n ê n có h ê thống quạt th ô ng gió. 4 . 6.2 S ắ p xếp thang máy đơn và cụm thang máy cạnh nhau có chung phòng máy 4.6 . 2.1 Đối v ớ i thang máy điện, vách sau của phòng máy phải thẳng hàng với vách giếng thang tương ứ ng (hoặc của giếng thang sâu nhất) và một vách bên phải thẳng hàng với vách giếng thang tương ứng (hoặc của giếng thang chung). Chiều sâu của phòng máy phải m ở về phía trước, tương ứng với giới hạn của điểm dừng. 4.6.2.2 Đối với nhóm hai thang máy thuỷ lực, phòng máy chung t ố t nhất đ ặ t phía sau giếng thang ở tầng phía dưới của tòa nhà. 4. 6 .3 Sắ p xếp thang máy đối di ệ n có chung phòng máy (chỉ dùng cho thang máy điệ n) Ph ầ n chiều sâu kéo dài không nên quá 0 , 5 m từ vách sau của giếng than g máy và n ê n cùng độ cao với ph ầ n đế đặt máy. Bảng 1 - Thang máy loại I, II và VI - Kích thước cơ bản của cabin Kích thước tính bằng milimét Th ô ng s ố T ốc độ định mức V n Thang máy trong các tòa nhà chung cư Thang máy đa năng Thang máy chuyên d ụ ng Tải định mức, khối lượng 320 k g 450 k g 630 kg 1000 kg 630 kg 800 kg 1000 kg/ 1275 kg 1275 kg 1600 kg 1800 kg 2000 kg Chiều cao cabin h 4 2200 2300 2400 Chiều cao cửa cabin và cửa t ầng h 3 2000 2100 Chiều s â u hố than máy a , d 3 0,40 m/s b 1400 c 0,63 m/s 1400 c 1,00 m/s 1,60 m/s c 1600 2,00 m/s c 1750 c 1750 2,50 m/s c 2200 c 2200 3,00 m/s c 3200 3,50 m/s 3400 4,00 m/s d 3800 5,00 m/s d 3800 6,00 m/s d 4000 Chiều cao đỉnh giếng a , h 1 0,40 m/s b 3600 c 0 , 63 m/s 3600 3800 4200 c 1,00 m/s 3700 1,60 m/s c 3800 4000 4200 2,00 m/s c 4300 c 4400 2,50 m/s c 5000 c 5000 5200 5500 3,00 m/s c 5500 3,50 m/s 5700 4,00 m/s d 5700 5,00 m/s d 5700 6 , 00 m/s d 6200 a Một số nước quy định bổ sung đỉnh giếng (h 1 ) và chiều sâu hố thang máy (d 3 ) b Ri ê ng cho thang máy thuỷ lực. c Kh ô ng c ó tiêu chuẩn. d Thừa nhận giảm chấn có lợi nhất. Bảng 2 - Thang máy loại I, II và IV - Kích thước phòng máy Kích thước tính bằng milimét Tốc độ định m ứ c ,v n m/s T ải định mức, khối lượng 320 kg đến 630 kg b 4 x d 4 8 00 kg đến 1000 kg b 4 x d 4 1275 kg đ ế n 1600 kg b 4 x d 4 1800 kg đến 2000 kg b 4 x d 4 Phòng máy cho thang máy điện 0,63 1 , 6 2 500 X 3 700 3 200 x 4 900 3 200 x 4 900 3 000 x 5 000 2,0 - 3,0 2 700 x 5 100 3 000 x 5 300 3 300 x 5 700 3 , 5 - 6,0 3 000 x 5 700 3 000 x 5 700 3 300 x 5 700 Phòng máy cho thang máy thủy lực 0 , 4 -1,0 Chiều rộng ho ặ c chiều s â u giếng thang x 2000 mm đối với thang m á y chung cư Kh ô ng có t iêu chuẩn đối v ớ i thang máy đa năng và thang máy chuyên dụng a T ùy theo điều kiện địa đi ể m cụ thể có thể có những yêu cầu khác về kích thước phòng máy (b 4 , d 4 , h 2 ) Bảng 3 - Thang máy loại III (Thang máy b ệ nh viện) - Kích thước ph ò ng máy Kích thước tính bằng milimét Thông số Tốc độ định mức v n m/s Tải đ ị nh mức, khối lượng 1275 kg 1600 kg 2000 kg 2500 kg Cab i n Chiều cao h 4 2300 C ử a ca bin và cửa t ầ ng Chiều cao h 3 2100 Hố thang d 3 0,63 1600 1800 1 , 00 1700 1900 1 , 60 1900 2100 2 , 00 2100 2300 2 , 50 2500 Đ ỉ nh giếng h 1 0,63 4400 4600 1 , 00 4400 4600 1,60 4400 4600 2,00 4600 4800 2,50 5400 5600 Phòng máy a Từ 0,63 đến 2 , 50 Di ệ n tích sàn, A (m 2 ) 25 27 29 Chiều rộng b , b 4 3200 3500 Chiều sâu b , d 4 5500 5800 a Tùy theo đi ề u kiện địa điểm cụ thể có thể có những yêu c ầ u khác v ề kích thước phòng máy (b 4 , d 4 , h 2 ) b b 4 và d 4 là giá trị tối thi ể u. Kích thước thực tế phải tạo ra diện tích sàn tối thiểu phải bằng A. CHÚ DẪN b 1 : Chiều rộng cabin 1) Trang trí vách ca bin b 2 : Chiều rộng cửa 2) Trần giả d 1 : Chiều sâu cabin h 3 : Chiều cao cửa h 4 : Chiều cao cabin Hình 1 - Kích thước cabin và cửa ra vào CHÚ DẪN 1 Phòng máy b 3 Chiều rộng giếng thang 2 Cửa s ậ p c ẩ u máy b 4 Chiều rộng ph ò ng máy 3 T ầ ng phục vụ cao nhất d 2 Chiều sâu giếng thang 4 Tầng phục vụ th ấ p nh ấ t d 3 Chi ề u sâu hố thang 5 Mặt cắt đứng của giếng thang và phòng máy. d 4 Chiều sâu phòng máy h 1 . Chiều cao đỉnh giếng h 2 Chiều cao phòng máy a) Chi ti ế t cửa xem H ì nh 1. b) C ầ n thiết phải c ó một cửa ra vào phòng máy mặc dù không được ch ỉ ra trong bảng thi ế t kế. c) Xem 2.3.12. Hình 2 - Thang máy điện CHÚ DẪN: 1 Phòng máy b 3 Chiều rộng giếng thang 2 T ầ ng phục vụ cao nhất b 4 Chiều rộng ph ò ng máy 3 Tầng phục vụ th ấ p nh ấ t d 2 Chiều sâu giếng thang 4 Mặt cắt đứng của giếng thang và phòng máy. d 3 Chi ề u sâu hố thang d 4 Chiều sâu phòng máy h 1 Chiều cao đỉnh giếng h 2 Chiều cao phòng máy a) Chi ti ế t cửa xem H ì nh 1. b) C ầ n thiết phải c ó một cửa ra vào phòng máy mặc dù không được ch ỉ ra trong bảng thi ế t kế. c) Xem 2.3.12. Hình 3 - Thang máy thủy lực Hình 4 - Loại 1 - Thang máy dành cho chung cư Hình 5 - Loại 1 - Thang máy đa năng CHÚ THÍCH 1. Thang máy phù hợp với tốc độ 2,5 m/s trở lên và kể cả 6,0 m/s do kích thước giếng thang lớn. 2. Thang máy có kí hiệu là cho phép sử dụng xe lăn quay tự do. (Với nhiều quốc gia đây là yêu cầu tối thiểu với xe lăn) a) Chỉ dành cho thang máy mà có tải định mức 1275 kg và tốc độ định mức 2,50 m/s (xem Hình 5) Hình 6 - Thang máy loại VI - Thang chuyên dụng CHÚ THÍCH 1. Thang máy phù hợp cho tốc độ cao gồm cả 2,5 m/s 2. Kích thước giếng thang chỉ dẫn trong dấu ngoặc đúng với thang thủy lực. 3. Thang máy có kí hiệu là cho phép sử dụng xe lăn quay tự do. ( Với nhiều quốc gia đây là yêu cầu tối thiểu với xe lăn) 4. Dù đối trọng được chỉ ra trong biểu đồ nhưng kích thước áp dụng cho các thang máy phụ thuộc vào hệ thống dẫn động a) Kích thước giường bệnh: 900 mm x 2 000 mm b) Kích thước giường bệnh: 1 000 mm x 2 300 mm c) Kích thước giường bệnh : 1 000 mm x 2 300 mm với các thiết bị đi kèm Hình 7 - Loại III - Thang y tế CHÚ THÍCH 1. Thang máy phù hợp với tốc độ cao gồm cả 2,5 m/s 2. Thang máy có kí hiệu là cho phép sử dụng xe lăn quay tự do. ( Với nhiều quốc gia đây là yêu cầu tối thiểu với xe lăn) 3. Dù đối trọng được chỉ ra trong biểu đồ nhưng kích thước áp dụng cho các thang máy phụ thuộc vào hệ thống dẫn động. a) Kích thước băng ca: 600 mm x 2 000 mm. Hình 8 - Thang máy do địa điểm cụ thể qui định