35/QĐ-ĐTĐL

Quyết định 35/QĐ-ĐTĐL năm 2011 về Quy trình xác định và ước tính số liệu đo đếm phục vụ thanh toán và vận hành thị trường điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành B Ộ C Ô NG T H Ư Ơ NG CỤC ĐI Ề U T IẾT ĐIỆN LỰC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/QĐ-ĐTĐL Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH VÀ ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU ĐO ĐẾM PHỤC VỤ THANH TOÁN VÀ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC Căn c ứ Qu y ế t định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 nă m 2008 của Thủ tư ớ n g C h ín h p h ủ qu y đ ịnh c h ức năng, nh i ệm vụ, quy ề n hạn và c ơ c ấu tổ chức của Cục Điều tiết đ i ện l ự c th u ộc Bộ C ô n g Thư ơ ng; Căn c ứ Nghị định số 1 8 9/2007/ N Đ-CP ngày 27 t háng 12 n ă m 2007 của Chính p h ủ quy đ ị nh c h ứ c nă ng , nhi ệm vụ, quyền h ạ n và c ơ c ấ u tổ chức của Bộ Công T h ươ ng; Căn c ứ Thông tư số 27/2009/ T T-BCT ngày 25 t háng 9 năm 2009 của Bộ Công Thư ơ ng Quy đị n h Đo đếm đ i ện năng trong t h ị trư ờ ng phát điện cạ nh tranh; Theo đề ng hị của T r ư ở n g phòn g Th ị trư ờn g điện lự c, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . B an hành kèm th e o Quyết định này Quy trình xác đ ị nh và ư ớ c tính số liệu đo đ ế m phục vụ thanh t oán và v ậ n hành thị t r ư ờ ng điện hư ớ n g dẫn t hự c hiện Thông tư s ố 27/2009/ T T-BCT ngày 25 tháng 9 n ă m 2009 của Bộ Công Th ư ơn g Qu y định đo đ ế m điện năng trong t h ị t r ư ờ ng phát đ i ệ n cạnh tranh. Điều 2. Qu y ết định này có h i ệu lực thi hành kể t ừ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các T r ư ở ng phòng t h uộc Cục Điều tiết đ iện lự c , Tổ n g giá m đốc T ậ p đ o à n Đ i ệ n l ực Việt Nam, G i ám đốc đ ơ n vị đi ệ n l ự c v à đơn vị có liên quan c h ị u trách nh i ệm thi hành Qu y ết định này . /. N ơ i n h ậ n: - Bộ t r ư ở ng ( để b/c); - Thứ t r ư ở ng H o à n g Quốc Vượ n g ( để b / c); - Như Điều 3; - Lưu: VP, TT ĐL, PC. CỤC TRƯỞNG Đặng Huy Cường QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH VÀ ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU ĐO ĐẾM PHỤC VỤ THANH TOÁN VÀ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN ( Ban hành k è m theo Qu y ết đ ị n h số 35/ QĐ -ĐTĐL ngà y 2 6 thán g 4 n ă m 2011 của C ục tr ư ởng Cục Điều tiết đ i ện l ự c) Ch ư ơ ng I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 . Phạm vi điều chỉ nh Qu y tr ì nh nà y qu y đị nh p h ư ơ ng pháp, t r ình t ự thực hiện và tr á ch nh i ệ m của các đơn vị trong việc xác đ ị nh và ư ớ c tính số l iệu đo đếm phục vụ thanh t oán và vận h à n h Th ị t r ư ờn g ph á t điện cạnh tranh khi số l i ệu đo đ ế m công t ơ chính không thu thập đư ợ c hoặc số l i ệ u thu thập không chính xác. Điều 2 . Đ ố i t ư ợ n g á p d ụ ng Quy trình này áp d ụ n g đ ối với c á c Đ ơ n v ị tham gia T h ị trư ờ ng phát đ i ện cạnh tranh bao g ồ m: 1. Đơn v ị quản lý s ố li ệ u đo đếm. 2. Đơn v ị phát điệ n. 3. Đơn v ị v ậ n hành hệ thống điện và thị t rư ờ ng điện. 4. Công ty Mua bán đ iệ n. 5. Đơn v ị v ậ n hành l ư ớ i truyền tải điện. 6. Đơn v ị v ậ n hành l ư ớ i phân phối đ i ệ n. Điều 3 . G iải thích t ừ n g ữ Trong Quy trình này, các th u ật n g ữ d ư ớ i đây đư ợ c hiểu như sau: 1. Chu k ỳ thanh toán là khoảng t hời gian thanh toán tiền điện g i ữ a c á c bên mua bán điện đư ợ c quy định t r ong Thông tư số 18/2010/ T T-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ t r ư ở ng B ộ C ô ng T h ư ơ ng ban hành Quy định v ậ n hàn h t h ị t r ư ờ ng phát đ iện cạnh tranh. 2. Công tơ là thiết bị đ o điện năng t h ực h iện tích ph â n công s u ất theo thời gian, l ư u và h i ển thị giá trị điện năng đo đ ế m đ ư ợ c. 3. C ô ng ty Mua bán điện (Công ty M B Đ ) là đơn v ị có c h ức năng m ua buôn đ iện du y nh ất trong thị t r ư ờ ng đ i ện và bán buôn điện cho các Công ty đi ệ n lực. 4. Điểm đấu nối là điểm n ố i trang th i ết bị, l ư ớ i đ i ện và nhà máy điện c ủ a Đơn vị ph á t điện và o l ư ớ i điện t r u yền tải h o ặ c lư ớ i điện phâ n p hối. 5. Đơn vị k i ểm toán số l i ệ u đo đếm ( Đ ơn v ị ki ể m toán S L Đ Đ) l à đơn vị cung c ấp dịch vụ ki ể m toán quá trình thu thập và xử lý số l i ệu đo đ ế m của Đ ơ n vị q u ản lý số liệu đo đ ế m. 6. Đơn vị phát điện là đơn vị s ở hữu, quản lý m ộ t hay nhiều nhà m áy đi ệ n tham gia t h ị trư ờ ng đ i ệ n h oặc m ột hay nh i ề u nhà máy điện BOT. 7. Đơn vị quản lý l ư ới điện (Đ ơ n vị QL L Đ) là đơn vị vận hành l ư ớ i tru y ền tải điện hoặc đơn vị vận hành l ư ớ i phâ n p hối điện. 8. Đ ơ n vị q uản lý s ố liệu đo đếm ( Đ ơn vị quản lý SLĐĐ) là đ ơn vị cung cấp, lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống t h u t hập, xử lý, l ưu t r ữ số liệu đo đ ế m điện năng phục vụ thị t r ư ờng điện. 9. Đơn vị quản lý v ận hành h ệ t hống đo đ ếm ( Đ ơn v ị quản lý vận hành H T Đ Đ ) là đơn vị tr ự c tiếp quản lý , v ận hành h ệ thống đo đ ế m tron g p hạm vi quản l ý c ủ a mình. Đ ơ n v ị quản lý vận hàn h H T Đ Đ có thể l à nh à má y điện hoặc Đơn vị q u ả n lý lư ớ i điện. 10. Đơn vị v ậ n hàn h hệ t h ố ng điện v à t hị tr ư ờng điện ( Đơn vị v ậ n hành H T Đ-T T Đ) là đ ơ n v ị chỉ huy, điều khiển quá trình ph á t đ i ệ n , tr u yền t ải điện, phân ph ố i điện trong hệ thống điện q u ốc g ia; quản lý, điều phối các giao dịch mua bán đ iện và dị c h v ụ phụ t rợ trên t h ị t r ư ờ ng điện. 11. Hệ thống đ o đếm là hệ t hống bao gồm các th i ết bị đo đ ế m và m ạ ch điện đư ợ c t í c h hợp để đo đ ế m và x á c định lư ợ ng đ i ệ n nă n g truy ền t ải q u a một vị trí đo đế m. 12. Hệ th ố ng đo đếm dự phòng 1 l i ền k ề l à hệ th ố ng đo đếm dự phòng 1 đư ợ c bố trí liền kề và có cùng điểm đo đ ế m v ớ i hệ thống đo đ ế m chính. 13. Hệ thống thu th ậ p , x ử lý và lư u t r ữ s ố l i ệu đo đếm là tập h ợ p các thiết bị phần cứng, đường truyền thông tin và các chương trình phần mềm thực hiện chức năng thu thập, truyền, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua bán, thanh toán trong thị trường điện. 14. Ngày D là ngày giao d ịch hiện tại. 15. Q u ản lý vận hành h ệ t hống đo đếm đ iện năng, thu t h ập và x ử l ý s ố l iệu là các ho ạ t động li ê n quan đ ế n lắp đặt, ki ể m định, lập trình, cài đặ t , b ảo m ật, ngh i ệ m t h u, v ận h à nh , x ử lý s ự cố, thay t h ế, loại bỏ hệ th ố ng đo đế m , thu thập và xử lý số liệu đo đ ếm đ i ệ n n ăng. 16. Số liệu đo đếm l à s ả n lư ợ ng điện năng đo đ ư ợ c t ừ công t ơ , s ản lư ợng điện năng tính t oán hoặc s ản l ư ợ ng điện năng d ự a trên việc ư ớ c tính s ố liệu đ o đ ế m phục vụ t h a n h t o á n và vận hàn h t hị t r ư ờ ng đ iện. 17. Thị tr ư ờng điện l à t hị trư ờ ng phát điện cạnh tranh đ ư ợ c hình thành và phát tr i ển theo quy đ ị nh tại Điều 18 Luật Điện l ự c . 18. Th i ết bị đo đếm l à c á c th i ết bị bao g ồ m công t ơ , m á y biến dòn g đ iện, máy b i ến điện áp và c á c th i ết b ị p hụ t r ợ p h ục vụ đo đ ế m điện năng. 19. Th ô n g tin đo đ ế m là các thông tin v ề các thiết b ị , hệ thống đo đếm và v ị trí đo đếm bao g ồm đặc tính, các thông số kỹ t huật v à các thông tin li ê n quan đến quản lý , v ận h à nh. 20. Tran g We b t hị tr ư ờ ng điện là trang thông tin đ iện tử nội bộ phục v ụ hoạt động giao dịch của các t h ành viên t h ị trư ờ ng phát điện c ạ n h t r anh . 21. Vị t r í đo đ ế m l à v ị trí v ật lý trên m ạ ch đ i ện nhất thứ, t ại đó điện nă ng mua bán đ ư ợ c đo đ ế m và x ác đ ịnh. Ch ư ơ n g II PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH VÀ ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU ĐO ĐẾM Điều 4. Thứ tự ưu tiên, phương pháp xác định và ước tính số liệu đo đếm 1. Khi số liệu đo đếm công tơ chính (bao gồm số liệu điện năng tác dụng, phản kháng) không thu thập được hoặc thu thập không chính xác thì số liệu đo đếm sẽ được tính toán bằng phương pháp xác định hoặc ước tính theo thứ tự ưu tiên sau: a) Phương pháp xác định số liệu đo đếm Khi công tơ chính bị sự cố, không thu thập được số liệu đo đếm từ Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ nhưng số liệu đo đếm của công tơ dự phòng vẫn có thể thu thập được thì Đơn vị quản lý SLĐĐ sử dụng phương pháp xác định số liệu đo đếm để tính sản lượng điện năng cho công tơ đo đếm chính bị sự số. b) Phương pháp ước tính số liệu đo đếm Trong tr ư ờ ng hợp không xác định đ ư ợ c số l i ệ u đo đ ế m từ c á c điểm đo đ ế m dự phòn g t h ì số liệu đo đếm đư ợ c ư ớ c tín h th eo th ứ tự ư u tiên s au: - P h ư ơ ng pháp nội suy tích phân theo s ố l i ệu SCADA; - P h ư ơ ng pháp nội suy tích ph â n theo nhật ký v ận hành có xét t ớ i tốc độ tăng gi ả m tải; - P h ư ơ ng pháp nội su y bậc hai; - P h ư ơ ng pháp nội su y tu yến tính. 2. Tron g qu á trìn h v ận hành, Đ ơn v ị quản l ý S L ĐĐ cùng c á c đơn vị liên quan có t h ể đề xuất và trình c ấp có thẩm qu y ề n phê duyệt bổ sung phư ơ ng pháp m ới hoặc h iệu ch ỉ n h p h ư ơ ng pháp s ao cho phù h ợ p với t ừ ng điều kiện và hoàn cảnh cụ t h ể. Điều 5 . Trách nh i ệ m của c á c đ ơn vị 1. Đơn v ị Q u ản lý SL Đ Đ có trách nh i ệ m: a) C h ủ trì, phối hợp v ới c á c đ ơn vị trong quá trình xác đ ịnh và ư ớ c tính số liệu đo đế m; b) Xác đị n h ho ặc ư ớ c tính số liệu đo đếm t h e o thứ t ư ư u tiên quy đ ị nh t ạ i Điều 4 Quy trình này; c) Khi phát hiện hệ t h ống đo đ ế m chính b ị sự cố khôn g t h u th ập đ ư ợ c d ữ liệu hoặc s ố l i ệ u th u t hập khôn g chín h xác , t r ư ớ c 9 giờ 00 phút Đơn vị quản lý SLĐĐ p hả i thôn g b á o ch o cá c đơn vị liên quan để phối hợp xử lý; d) Sau khi xác đị n h h oặc ư ớ c t í n h số liệu đo đế m , Đ ơn vị qu ả n lý SLĐĐ phải lập báo cáo quá trình thự c hiện t h e o mẫu đ ư ợ c quy định t ại P hụ l ục 2 Quy trình này và g ửi các đơn vị liên quan theo quy đ ị nh tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 27/2009/TT-BC T . 2. Đơn v ị phát điện có t r ách nh i ệ m: a) C u ng cấp kịp thời sơ đồ đ ấ u nối của hệ thống đ o đ ế m của n gày D cho Đơn vị qu ản lý SLĐĐ trong t r ư ờ ng h ợ p hệ th ố ng đ o đếm bị sự cố hoặc có thay đổi; b) T h ỏa t huận v ớ i Công ty MBĐ tron g hợp đồ n g m ua b á n đ i ện v ề phư ơng thức quy đổi đ i ện năng đo đếm đ ư ợ c tại v ị trí đo đếm về điểm đấu nối và về đ ầu c ự c tổ máy phát đ i ệ n (bao g ồ m cả vi ệ c thỏa t huận tính toán t ổn thất máy b i ế n áp và tổn thất đ ư ờn g dâ y nếu có). 3. Đơn v ị quản lý vận hành HT Đ Đ có trách nh i ệ m: a) C u n g cấp kịp thời sơ đồ đấu nối của hệ thống đ o đ ế m của n gày D cho Đơn vị qu ản lý SLĐĐ trong t r ư ờ ng h ợ p hệ th ố ng đ o đếm bị sự cố hoặc có thay đổi; b) Phối hợp với Công ty MBĐ v à Đơn v ị quản lý S L Đ Đ tron g v i ệc xác định h o ặc ư ớ c tín h s ố liệu đo đ ế m. 4. Công ty Mua bán đ i ện có trách nh i ệ m: a) P h ối hợp với Đ ơ n vị quản lý S L Đ Đ trong việc xác định hoặc ư ớ c tính s ố liệu đo đế m; b) Thỏa th u ận v ớ i Đơn vị ph át điện t r ong hợp đ ồ ng m ua bán đ i ện v ề phư ơn g t hứ c quy đổi điện năng đo đếm đư ợ c t ại vị tr í đo đ ế m về điểm đấu nối và về đầu c ự c tổ máy phát đ i ện (bao g ồ m cả vi ệ c thỏa th u ậ n tính toán tổn t hất máy b i ến áp và tổn thất đ ư ờ ng dây nếu c ó ). 5. Đơn v ị v ậ n hành HTĐ - T T Đ có trách nh i ệ m: a) T r ong t r ư ờ ng h ợ p sử dụ n g p h ư ơ ng pháp ướ c tính s ố liệu đo đ ế m mà phải sử dụng số liệu đầu vào là s ố liệu SCADA ho ặ c nhật ký v ậ n hành, Đ ơ n vị vận hành HT Đ -TTĐ có t rách nhiệm c u n g c ấp c h o Đ ơ n v ị quản lý S L Đ Đ các s ố liệu của các chu k ỳ tích phân công t ơ bị sự cố; b) Công bố số liệu đo đếm x ác đị n h ho ặc ư ớ c tính trong t h ời gian sự cố lên trang Web thị trư ờ ng đ i ệ n. Điều 6 . Trình t ự xác đị n h s ố l i ệ u đ o đ ế m từ s ố l iệu đo đ ế m cô n g t ơ d ự phòng 1. Đ ố i với m ỗi điểm đo chí n h có lắp đặt hệ thống đ o đ ế m dự phòn g 1 li ền kề thì d ữ l iệu của c ô ng t ơ dự phòng 1 li ề n k ề đ ư ợ c lấy thay thế công tơ c h ính cho chu kỳ m à công t ơ chính bị s ự cố không thu t h ập đ ư ợ c d ữ l iệu. 2. Trư ờ ng hợp hệ thố n g đ o đếm dự phòng không p h ải l à dự phòng 1 liền k ề th ì s ử dụng phư ơ ng pháp xác đ ị nh sản l ư ợ ng điện năng t ừ hệ t hống đo đ ế m dự phòng đã đ ư ợ c thỏa th u ận trong h ợ p đồng m ua bán điện d ự a tr ê n quy tắc cân bằ n g nú t ( tổng sản lư ợ n g điện năng ra b ằng tổng sản lư ợ ng điện năng vào có tí n h đến t ổ n thất). Trình t ự th ự c hiện như s a u: a) Xác đ ịnh điểm đo dự phòng và công th ứ c t heo ph ư ơn g ph á p câ n bằng nút cho điểm đo cần xác đị nh; b) Tính toán s ố liệu đo đ ế m cho các chu k ỳ tích phân có xảy ra sự cố h ệ thống đo đ ế m. 3. Công thức xác định số liệu đo đếm của công tơ bị sự cố: a) Đối với trường hợp đo đếm dự phòng đặt tại lộ đường dây và máy biến áp: Trong đó: t: T h ứ tự ch u k ỳ tích phân c ủa công tơ x ả y ra s ự c ố h ệ thống đo đ ế m; Q t : S ả n lư ợ n g điện năng ư ớ c tính c ủa công tơ chính bị sự c ố tại chu k ỳ tích phân thứ t, MWh; (nếu Q t <> thì chiều đ i ệ n năng là chiều đi vào nút, nếu Q t >0 thì chiều điện năng là ch i ều đi r a kh ỏi nú t ); Q g i ao , t : S ả n lư ợ ng đi ện năng g i ao của các công tơ đ o đ ế m dự phòng tại chu kỳ tí c h phân t h ứ t đư ợ c quy đ ổ i về c ù ng m ột nút v ới đo đ ế m chín h , MWh (Quy ư ớ c chiều gi a o là ch i ều điện n ă ng đi r a k h ỏi nút, có dấu d ư ơ ng); Q n h ận , t : S ả n lư ợ ng đ i ệ n năng nh ậ n của các công tơ đo đếm dự phòng tại chu k ỳ tích phân thứ t đư ợ c quy đổi về cùng m ột nút v ớ i đo đếm chín h , MWh (Quy ư ớ c chiều n hận l à c h iều điện năng đi v à o nút, có dấu â m ); b) Đ ố i v ớ i trư ờ n g h ợ p đo đếm chính đ ặ t tại phía cao áp của máy biến áp nâng áp, công tơ đo đ ế m dự phòn g đặt t ạ i đầu c ự c máy p hát điệ n: Trong đó: t: T h ứ tự ch u k ỳ tích phân c ủa công tơ x ẩ y ra sự cố h ệ thống đo đ ế m; Q t : S ả n lư ợ n g điện năng ư ớ c tính c ủa công tơ chính bị sự c ố tại chu k ỳ tích phân t h ứ t, MWh; QDC t : Sản lượng điện năng của công tơ dự phòng đầu cực máy phát điện tại chu kỳ tích phân thứ t, MWh; Q T D t : Sản l ư ợ ng điện n ă n g tự dùn g của nhà máy nhận từ đầu c ự c máy phát điện tại c h u k ỳ t ích phân thứ t , MWh; Δ A MB A , t : Tổn thất máy b i ến áp trong chu k ỳ tích phân thứ t, MWh. Điều 7 . Ư ớc tính theo ph ư ơn g phá p n ội suy tích p h ân s ố liệu SCADA 1. Phư ơ ng ph á p này đư ợ c dùng để ư ớ c tính số liệu đ o đếm c ủa công t ơ chính trong trư ờ n g h ợp không xác định đ ư ợ c s ố li ệ u đo đếm của công tơ c h ính theo phư ơ ng pháp quy định tại Điều 6 Quy trình này. 2. Việc ư ớ c tính số liệu đ o đếm chính dựa trên quy tắc cân bằ ng nút (có tí n h đến t ổ n thất) t r ong đ ó sử d ụ ng s ố l i ệ u của hệ thống đo đ ế m dự phòng và số liệu SCADA thay th ế cho s ố liệu công tơ dự phòn g b ị sự cố. 3. Đơn vị v ậ n h à n h H TĐ -T TĐ có t r ách n h i ệm c u n g cấp số l i ệu SCADA ( c ôn g s u ất và các sự kiện đặc biệt ghi n h ận đư ợ c) trong toàn bộ các chu k ỳ tí ch phân xẩy ra s ự cố c ủ a ngày D p h ục vụ quá trình ư ớ c tính số liệu đo đếm t r ư ớ c 10 giờ 30 ngày D+1. 4. Các bư ớ c t hực hiện theo t u ần t ự sa u: a) T r ư ờ ng hợp có s ố l iệ u SCADA tại vị tr í đo đ ế m chính: Trong đó: t: T h ứ tự chu k ỳ tích p h â n c ủa công tơ xảy ra sự cố hệ t hống đo đ ế m ( từ 1 đến 48); Qt : Sản lư ợ ng đ i ệ n năng ư ớ c t ính của công tơ chính tại c h u k ỳ tí ch phân thứ t, MWh; i: T h ứ tự thời điểm tron g ch u k ỳ tích ph â n thứ t mà hệ thố n g SCA D A gh i nh ận; Pi: Công s u ất t ại thời điểm i qu a vị trí đo đếm chính do h ệ th ố ng S C ADA ghi nhận, MW (Quy ư ớ c c hiều giao thì P>0, chiều nhận thì P<> Δt i-1,i : Khoảng thời gian ghi nhận của hệ thống SCADA từ lần ghi nhận thứ i - 1 đến lần ghi nhận thứ i, giây. b) Trường hợp không có số liệu SCADA tại vị trí đo đếm chính, nhưng có số liệu SCADA tại các lộ đường dây và máy biến áp. Trong đó: t: T h ứ tự ch u k ỳ tích phân c ủa công tơ x ẩ y ra sự cố h ệ thống đo đ ế m; Q t : S ả n lư ợ n g điện năng ư ớ c tính c ủa công t ơ chính bị sự c ố tại chu k ỳ tích p h ân thứ t, MWh; (Nếu Q t 0 th ì ch i ều điện năng là chiều đi vào nút, N ếu Q t >0 thì chiều đ iện năng là c hiều đi ra k h ỏi nú t ); Q g i ao , t : S ả n lư ợ ng đi ện năng g i ao của c ác công tơ đ o đ ế m dự phòng tại chu kỳ tí c h phân t h ứ t đư ợ c quy đ ổ i về c ù ng m ột nút v ới đo đ ế m chín h , MWh (Quy ư ớ c chiều gi a o là ch i ều điện n ă ng đi r a k h ỏi nút, có dấu d ư ơ ng); Q n h ận , t : S ả n lư ợ ng đ i ệ n năng nhận của các công tơ đo đếm dự phòng tại chu k ỳ tích phân thứ t được quy đổi về cùng một nút với đo đếm chính, MWh (Quy ước chiều nhận là chiều điện năng đi vào nút, có dấu âm); : Sản lư ợ ng điện năng của công tơ đ o đ ế m dự phòng b ị sự cố cần tính toán theo s ố liệu S C AD A tại chu k ỳ tích phân t, MWh. Công thức tính n h ư sau: Trong đó: t: T h ứ t ự chu kỳ tí c h phân c ủa công t ơ chính x ẩ y ra s ự cố hệ th ố ng đo đ ế m; i: T h ứ tự thời điểm trong chu k ỳ t í ch phân thứ t m à hệ t h ố ng S C ADA g hi n h ận; Pi: Công s u ất tại t h ờ i điểm i m à hệ th ố ng SCADA ghi n h ậ n , MW (Quy ư ớ c chiều giao thì P>0, chiều nhận thì P<> Δt i-1,i : Khoảng thời gian ghi nhận của hệ thống SCADA từ lần ghi nhận thứ i - 1 đến lần ghi nhận thứ i, giây; c) Trường hợp đo đếm chính đặt tại phía cao áp của máy biến áp nâng áp, đo đếm dự phòng đặt tại đầu cực máy phát điện và chỉ có số liệu SCADA tại vị trí đo đếm đầu cực máy phát điện: Trong đó: Q t : Sản l ư ợ ng điện năng quy đ ổi về vị trí đo đ ế m chính tại chu k ỳ tích phân thứ t, MWh; QDC SCADA,t : Sản lượng điện năng đầu cực máy phát điện ước tính tại chu kỳ tích phân thứ t, MWh . Đư ợ c tính th e o công t h ức sau: Trong đó t: T h ứ tự chu k ỳ t í ch phân c ủa công tơ xảy ra sự cố hệ t hống đo đ ế m; i: T h ứ tự thời điểm trong chu k ỳ tí c h phân thứ t m à hệ th ố ng S C ADA g hi n h ận; Pi: Công s u ất tại t h ờ i điểm i m à hệ th ố ng SCADA ghi n h ậ n , MW (Quy ư ớ c chiều giao thì P>0, chiều nhận thì P<> Δt i-1,i : Khoảng thời gian ghi nhận của hệ thống SCADA từ lần ghi nhận thứ i - 1 đến lần ghi nhận thứ i, giây. Δ A MBA,t : Tổn thất máy biến áp tại chu kỳ tích phân thứ t, MWh; Q T D , t : Sản lư ợ ng điện năng tự dù n g lấy t ừ đầu c ự c máy phát đ i ện tại chu k ỳ tí c h p hân t h ứ t, MWh. Điều 8 . Ư ớc tín h th e o p h ư ơn g phá p nội suy t ích p hân t heo n hật k ý vận h à nh có xét đ ế n t ốc độ t ăng g i ảm t ải 1. Trư ờ ng h ợ p khôn g ư ớ c tính đ ư ợ c sản l ư ợ ng điện n ă n g của công t ơ c h ính theo các phư ơ n g ph á p tại Điều 7 của Quy tr ì nh này thì s ử dụng phương pháp tích phân theo nhật ký v ận hành có xét t ới tốc độ t ă n g g i ả m t ả i của t ổ máy. 2. Phư ơ ng pháp này đư ợ c áp d ụ n g đ ể ư ớ c tính sản l ư ợ ng điện n ă n g tại đầu c ự c tổ máy phát đ i ệ n . Đ ơ n vị quản lý S L Đ Đ x â y d ự n g b iểu đồ công s u ất phát của t ổ máy theo th ờ i gian dựa t r ên tốc đ ộ tă ng , g i ả m t ả i của tổ m áy phát điệ n, lệnh huy động công suất của Đơn v ị vận hành HTĐ -T T Đ và các s ự kiện ghi trong nhật ký v ậ n hành . C ăn cứ biểu đồ công s u ất phát của tổ máy phát điện, Đơn vị q u ản lý S L ĐĐ tính to á n s ản lư ợ ng đ i ệ n n ăng tại đầu c ự c tổ má y phát điện ch o ch u k ỳ cần ư ớ c tính. 3. Đơn vị vận hành H TĐ -T T Đ có t r ách nhi ệ m c u ng cấp s ố li ệ u t r ong n h ật ký vận hành c ủa các chu k ỳ t ích phân xảy ra s ự cố của n g ày D ph ụ c vụ q u á tr ì nh ư ớ c tính số liệu đo đ ế m tr ư ớ c 1 0 gi ờ 30 ngày D + 1. 4. Các bư ớ c t hực hiện a) Xá c định t ổ máy c ó công t ơ c ầ n ư ớ c tí n h s ản l ư ợ ng điện năng và nhật ký vận h à n h c ủa tổ m áy đó trong t hời gian công t ơ c ủ a tổ m á y nà y bị s ự cố c ần ư ớ c tí n h số l iệu; b) Ư ớ c tính s ản l ư ợ ng điện năng phát c ủa tổ máy c ủa từng chu k ỳ tí c h phân bằ n g p h ư ơ ng pháp nội suy tích ph â n dựa vào n h ật ký v ận hành và tốc độ tă ng/g i ảm t ả i: Trong đó: t: T h ứ tự ch u k ỳ tích phân c ủa công tơ x ả y ra s ự c ố h ệ thống đo đ ế m; QDC t : S ả n lư ợ n g đ i ện năng ư ớ c tính c ủ a công tơ đầu c ự c máy phát điện tại c h u k ỳ tích phân thứ t, MWh; P ( α , T ): là hàm số c ô ng s u ất p h á t của tổ máy theo thời gian, MW; α: là tốc đ ộ tăng, g iả m tải của tổ m áy ph át điện, dùng để xây dự ng hà m số c ô ng s u ất P ( α , T ), MW/s; T : là biến s ố thời gian trong chu k ỳ tích phân t, giây. c) Sản lượng điện năng ước tính của công tơ sau máy biến áp nâng áp được tính toán như sau: Trong đó Q t : S ả n lư ợ ng đ i ện năng ư ớ c tính của cô n g tơ đo đ ế m sau máy biến á p nân g á p ; MWh QDC t : S ả n l ư ợ ng điện năng đầu cực máy phát điện trong chu kỳ bị sự cố; MWh ΔA MBA ,t : Tổn thất máy biến áp trong chu kỳ bị sự cố; MWh Q T D t : S ản lư ợ n g đi ệ n năng tự dùng t r ong chu k ỳ bị sự cố; MWh d) Đ ố i với tr ư ờ ng hợp đo đếm chính không n ằ m t ạ i phía cao á p máy b i ế n áp nâng áp c ủa tổ máy phát điện, Đ ơ n vị quản lý S L Đ Đ có t r ách nh i ệm ư ớ c t ính sản lư ợ ng của công tơ đo đ ế m chính t h e o phư ơ n g pháp cân b ằng nút (có tính đến tổn thấ t). Điều 9 . Ư ớc tính theo ph ư ơn g phá p n ội suy bậc hai 1. Phư ơ ng pháp n ộ i suy bậc hai đư ợ c sử d ụng khi không ư ớ c t í n h đ ư ợ c s ản lư ợ ng đi ệ n năng của công tơ chính theo các p hư ơ ng pháp quy đ ị nh t ạ i Điều 8 của Quy trình này. P h ư ơ ng pháp này chỉ dùn g để ư ớ c tính số liệu đo đếm trong m ột chu kỳ c ô ng tơ bị s ự cố m ất dữ liệ u. 2. Các bư ớ c t hực hiện a) Xá c định hai (02) giá t r ị s ản lư ợ ng điện năng ( t heo thời gian) gần n h ất t r ư ớ c t h ờ i điểm s ự c ố và hai ( 02) giá trị sản l ư ợ ng điện năng gần nhất s au thời gian công tơ bị sự c ố ; b) Xác định hai (02) đư ờn g con g bậc h ai: - Đư ờn g con g b ậc hai thứ nhất: Q 1 (t) = a 1 t 2 + b 1 t + c 1 đi qua ba điểm b a o gồm hai điểm đ ầu t rư ớ c sự cố v à m ột điểm cuối g ầ n nhất s au s ự cố; - Đư ờ ng cong b ậ c hai thứ hai: Q 2 (t) = a 2 t 2 + b 2 t + c 2 đi qua ba điểm bao gồm m ột điểm đầu g ần n h ấ t tr ư ớ c s ự cố v à h ai điểm sau sự c ố . c) Xác định sản lượng điện năng của các giờ trong thời gian sự số: Trong đó: Q t i : Sản l ư ợ ng điện năng ư ớ c t í nh tại giờ t i , MWh; t i : chu k ỳ t ích phân t i trong th ời gian sự cố. Điều 10 . Ư ớc tính theo ph ư ơ ng pháp n ội su y tu yến tính 1. Phư ơ ng pháp nội s u y t u yến t í nh đư ợ c sử dụng khi không xác đ ịnh đ ư ợ c sản l ư ợ ng điện năng c ủa công tơ chính theo các phư ơ ng pháp quy đ ị n h tại Điều 9 của Quy trình này. P h ư ơn g phá p n à y c h ỉ dùng để ư ớ c tính s ố liệu đo đ ế m tron g m ột chu k ỳ công t ơ bị sự cố m ất dữ l i ệ u. 2. Các bư ớ c t hực hiện a) Xác định giá trị sản lượng điện năng (theo thời gian) ở điểm đầu và điểm cuối của khoảng thời gian công tơ bị sự cố mất dữ liệu; b) Sử dụ n g h ai dữ liệu để x â y d ự ng đư ờ ng n ộ i suy tuyến tính: Q( t ) = at + b. c) Ư ớ c tính s ố l iệu đo đ ế m các giờ t h ờ i gian sự c ố : Q ( t i ) = a t i + b. Trong đó: Q t i : Sản l ư ợ ng điện năng ư ớ c t í nh tại giờ t i , MWh. t i : chu k ỳ t ích phân t i trong th ời gian sự cố. Chương III CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU XÁC ĐỊNH VÀ ƯỚC TÍNH Điều 11 . Công b ố số l iệu cho thanh toán 1. Sau khi xác định và ư ớ c tí n h số liệu đo đếm, ch ậ m nhất vào 13 g i ờ 00 ngày D+1, Đơn vị Q u ản l ý S LĐĐ sẽ cô n g bố toàn bộ số liệu đo đếm của ngày D đã đư ợ c xác định và ư ớ c tính lên trang W e b t h ị trư ờ ng điện bao gồm các thông tin sau: a) Sản lư ợ n g điện năng t ừ ng chu kỳ đư ợ c xác định hoặc ư ớ c tính; b) P h ư ơ ng ph á p và số l iệu đầu vào t ư ơ ng ứ n g dùn g để xác định hoặc ư ớ c tính số l iệu đo đế m. 2. Sau khi Đ ơ n vị q uản l ý S L ĐĐ công b ố số l iệu xác định h o ặc ư ớ c tính lên trang Web thị t rư ờ ng điện, từ 13h00 đến t rư ớ c 14h30 ngày D+1, các đơn vị liên quan có trách nhi ệ m truy cập vào trang Web t h ị trư ờ n g điện để xác t h ực số liệu đo đếm ngày D. N ếu c ó kh i ếu nại phải thông báo và p h ối h ợ p với Đơn vị quản lý SLĐĐ đ ể giải qu y ết. 3. Ch ậ m nh ấ t vào 15 giờ 00 ngày D+1, Đơn vị q u ản lý SLĐĐ có trách nhiệm cung cấp to à n b ộ số liệu đo đếm ngày D cho Đơn vị vận hành H T Đ - T T Đ phục vụ thanh toán và vận h à n h t h ị t r ư ờ ng điện. 4. Trong thời hạn sáu (06) ngày k ể từ ng à y số liệu đo đ ế m đượ c Đơn vị v ậ n hành H T Đ- T TĐ c ôn g bố, nếu các đơn v ị liên quan không c ó kh i ếu nại thì số liệu đo đếm này đư ợ c s ử dụng p h ục vụ m ụ c đích thanh toán. Điều 12 . L ư u tr ữ s ố l i ệ u 1. Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm lưu trữ: a) Dữ liệu, phương pháp xác định và ước tính, thời điểm hệ thống đo đếm bị sự cố, nguyên nhân và thông tin đầu vào được sử dụng để phục vụ công tác xác định và ước tính số liệu đo đếm; b) Ghi nhận các khiếu nại và biện pháp xử lý của các đơn vị liên quan phục vụ mục đích theo dõi và kiểm toán số liệu đo đếm. 2. Số l i ệ u đo đ ếm phải đ ư ợ c Đ ơn vị q u ả n l ý S L ĐĐ lưu trữ ít nhất trong 05( nă m )./. PHỤ LỤC 1 S Ơ Đ Ồ TRÌNH T Ự XÁC ĐỊNH VÀ Ư ỚC TÍNH SỐ L I Ệ U ĐO Đ ẾM (Kèm t heo Qu y ết định s ố 35/ Q Đ-Đ T ĐL ngày 26 tháng 4 n ă m 2011 của Cục t r ư ở n g Cục Điều tiết điện l ự c) PHỤ LỤC 2 BẢNG KÊ XÁC Đ Ị N H V À ƯỚ C T ÍN H SỐ L IỆU Đ O Đ ẾM (Kèm t heo Qu y ết định s ố 35/ Q Đ-Đ T ĐL ngày 26 tháng 4 n ă m 2011 của Cục t r ư ở n g Cục Điều tiết điện l ự c) Đ ơn v ị c ó điểm d o s ự cố:……………… Lý do:………………………………….. P hương pháp xác đ ị n h v à ước tí n h: ……… … ………………… … ………..…………............. Điểm đ o Ngà y g i ờ S ản l ư ợ n g đ iệ n nă ng ư ớc tính Ghi chú H ồ sơ kèm theo: - …. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm Đơn vị phát điện Công ty Mua bán điện