1781/BXD-VP

Công văn số 1781/BXD-VP về việc công bố định mức dự toán Xây dựng công trình –Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp do Bộ Xây dựng ban hành BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 1781/BXD–VP V/v: Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình –Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp Hà nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình . Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi chi phí đầu tư xây dựng công trình . Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước ; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Toà án Nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Văn phòng Chính phủ; - Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành ; - Các cục, Vụ thuộc Bộ XD ; - Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD, L.300. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũn g THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (s au đây gọi tắt là định mức dự toán ) là định mức kinh tế-kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm . Định mức dự toán được lập trên các cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các qui trình công nghệ tiên tiến và Điều kiện thi công phổ biến. 1-Nội dung định mức dự toán : Định mức dự toán bao gồm : 1. Mức hao phí vật liệu: Là khối lượng vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng cho thí nghiệm hoàn thành một đơn vị khối lư­ợng thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. Hao phí vật liệu đã bao gồm hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có). 2 . Mức hao phí lao động: Là mức sử dụng ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm cả kỹ sư, công nhân Điều khiển máy thí nghiệm . Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khâu chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trư­ờng thi công . Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân tham gia thực hiện cho một đơn vị công tác thí nghiệm điện . 3. Mức hao phí máy thi công: Là số ca máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện thí nghiệm được tính bằng ca để hoàn thành một đơn vị thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. 2- Kết cấu định mức dự toán : - Định mức dự toán được trình bày theo loại công tác và được mã hoá thống nhất bao gồm 8 chương . Chương I: Thí nghiệm các thiết bị điện Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất Chương IV: Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động điện Chương V : Thí nghiệm thiết bị đo lường điện Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt Chương VII: Thí nghiệm mạch Điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu. Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hoá - Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, nội dung thí nghiệm, Điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện hoàn thành cho một đơn vị công tác thí nghiệm . 3 - Hướng dẫn áp dụng : Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp áp dụng để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo; mở rộng đang có lưới điện thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo qui trình công nghệ thực hiện thí nghiệm). Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch Điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự dộng hoá và tín hiệu, định mức nhân công với hệ số 0,8 . Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, Điều kiện thi công và biện pháp thi công. Chương 1: THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN EA.10000 Động cơ, máy phát điện . EA.11000 Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ, U< 1000V Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất. - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây. - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây. - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy (kW) < 10 < 50 < 100 < 200 EA.110 Vật liệu Điện năng KWh 2,000 4,000 6,000 8,000 Cồn công nghiệp kg 0,150 0,225 0,338 0,506 Giẻ lau kg 0,100 0,150 0,225 0,338 Giấy nhám số 0 tờ 0,200 0,300 0,450 0,675 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 1,000 1,200 1,440 1,728 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,56 1,88 2,25 2,70 Công nhân 5,0 /7 công 0,67 0,80 0,96 1,16 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,100 0,120 0,144 0,173 Máy đo điện trở một chiều ca 0,200 0,240 0,288 0,346 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,050 0,060 0,072 0,087 Ghi chú: 10 20 30 40 1- Bảng mức xác định cho động cơ độc lập. 2- Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,60. EA.12000 Thí nghiệm động cơ điện không đồng bộ U < 1000V Thành phần công việc : - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất. - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây. - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây. - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy (KW) < 10 < 50 < 100 < 200 EA.120 Vật liệu Điện năng KWh 1,600 3,200 4,800 6,400 Cồn công nghiệp kg 0,120 0,180 0,270 0,405 Giẻ lau kg 0,080 0,120 0,180 0,270 Giấy nhám số 0 tờ 0,160 0,240 0,360 0,540 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,800 0,960 1,152 1,382 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,25 1,49 1,79 2,16 Công nhân 5,0 /7 công 0,54 0,65 0,78 0,93 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,080 0,096 0,115 0,138 Máy đo điện trở một chiều ca 0,160 0,192 0,230 0,277 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,040 0,048 0,058 0,069 10 20 30 40 Ghi chú: 1- Bảng mức xác định cho động cơ độc lập 2- Trư­ờng hợp cùng một vị trí trong hiện trư­ờng thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức đư­ợc nhân hệ số 0,60. EA.20000 máy biến áp lực EA.21000 Thí nghiệm máy biến áp lực - U 66-500Kv EA.21100 Thí nghiệm máy biến áp lực 3 pha- U £ 110kV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ . - Đo tg d và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào. - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp. - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp. - Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần). - Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp. - Kiểm tra bộ Điều chỉnh điện áp d­ưới tải, đồ thị vòng. - Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính. - Kiểm tra các biến dòng chân sứ. - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp. - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị 3 pha < 110kV 3 cuôn dây < 16MVA < 25MVA < 40MVA < 100MVA 1 2 3 4 5 6 7 EA.211 Vật liệu Điện năng KWh 4,436 4,573 4,714 4,860 Vải phin trắng 0,8m m 1,109 1,143 1,179 1,215 Giẻ lau kg 1,109 1,143 1,179 1,215 Băng cách điện cuộn 1,109 1,143 1,179 1,215 Cồn công nghiệp kg 1,109 1,143 1,179 1,215 Giấy nhám số 0 tờ 2,218 2,286 2,357 2,430 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 4,436 4,573 4,714 4,860 Cáp bọc 7 ´ 2,5 mm 2 m 0,739 0,762 0,786 0,810 Nhân công Kỹ sư ­ 4,0/8 công 32,75 33,32 34,61 35,68 Công nhân 5,0 /7 công 14,04 14,28 14,83 15,29 10 20 30 40 Đơn vị tính : 1máy 1 2 3 4 5 6 7 Máy thi công Hợp bộ đo Tg d ca 0,937 0,953 0,990 1,021 Mê gôm mét ca 0,558 0,567 0,589 0,608 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,468 0,477 0,495 0,510 Máy chụp sóng ca 0,468 0,477 0,495 0,510 Hợp bộ đo lường ca 0,558 0,567 0,589 0,608 Máy đo điện trở một chiều ca 0,297 0,303 0,314 0,324 Xe thang nâng ca 0,141 0,143 0,148 0,153 Máy đo tỷ số biến ca 1,520 1,950 2,25 2,59 10 20 30 40 Ghi chú: 1. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. 2. Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha 110kV có 3 cuộn dây: a) Trường hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lư­ới phân phối sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,1; b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 110kV 2 cuộn dây đư­ợc nhân hệ số 0,8. EA.21200 Thí nghiệm máy biến áp lực- U 220 ¸ 500kV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ . - Đo tg d và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào. - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp. - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp. - Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần). - Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp. - Kiểm tra bộ Điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng . - Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính. - Kiểm tra các biến dòng chân sứ. - Kiểm tra tổng hợp máy biến điện áp. - Hiệu chỉnh các thông số . - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị 3 pha 220 KV 1pha 220 ¸ 500 KV < 125MVA < 250MVA < 100MVA >100MVA 1 2 3 4 5 6 7 EA.212 Vật liệu Điện năng KWh 5,400 6,000 5,400 6,000 Vải phin trắng 0,8m m 1,350 1,500 0,900 1,000 Giẻ lau kg 1,350 1,500 0,900 1,000 Băng cách điện cuộn 1,350 1,500 0,900 1,000 Cồn công nghiệp kg 1,350 1,500 0,900 1,000 Giấy nhám số 0 tờ 2,700 3,000 1,800 2,000 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 5,400 6,000 4,500 5,000 Cáp bọc 7 ´ 2,5 mm 2 m 0,900 1,000 0,900 1,000 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 39,64 44,00 26,56 29,33 Công nhân 5,0 /7 công 16,99 18,86 11,38 12,57 Máy thi công Hợp bộ đo Tg d ca 1,134 1,260 0,851 0,945 10 20 30 40 Đơn vị tính : 1 máy 1 2 3 4 5 6 7 Mê gôm mét ca 0,675 0,750 0,675 0,750 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,567 0,630 0,567 0,630 Máy chụp sóng ca 0,567 0,630 0,567 0,630 Hợp bộ đo l­ường ca 0,675 0,750 0,450 0,500 Máy đo điện trở một chiều ca 0,360 0,400 0,360 0,400 Xe thang nâng ca 0,170 0,189 0,170 0,189 Máy đo tỷ số biến ca 1,520 1,950 1,250 1,590 10 20 30 40 Ghi chú: - Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. EA.22000 Thí nghiệm máy biến áp- U £ 35KV EA.22100 Thí nghiệm máy biến áp - U 22 ¸ 35KV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ . - Đo Tg d và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào cho máy biến áp . - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp. - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp. - Thí nghiệm tổn hao không tải. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp. - Hiệu chỉnh các thông để đóng điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị 3pha 1pha < 1MVA >1MVA < 100kVA < 500kVA 1 2 3 4 5 6 7 EA.221 Vật liệu Điện năng KWh 1,800 2,000 1,085 1,206 Vải phin trắng 0,8m m 0,450 0,500 0,271 0,302 Giẻ lau kg 0,450 0,500 0,271 0,302 Băng cách điện cuộn 0,900 1,000 0,543 0,603 Cồn công nghiệp kg 0,450 0,500 0,271 0,302 Giấy nhám số 0 tờ 0,450 0,500 0,271 0,302 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 1,800 2,000 1,085 1,206 Cáp bọc 4 ´ 2,5 mm 2 m 0,450 0,500 0,271 0,302 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,44 6,04 3,28 3,65 Công nhân 5,0 /7 công 2,33 2.59 1.41 1,56 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,180 0,200 0,144 0,160 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,227 0,252 0,139 0,154 10 20 30 40 Đơn vị tính : 1 máy 1 2 3 4 5 6 7 Hợp bộ đo lường ca 0,225 0,250 0,185 0,205 Hợp bộ đo Tg d ca 0,238 Máy đo điện trở một chiều ca 0,180 0,200 0,144 0,160 Máy đo tỷ số biến ca 0,360 0,400 0,231 0,300 10 20 30 40 Ghi chú: Bảng mức trên xác định cho MBA không có tự động Điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm MBA có tự động Điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,2 Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha <35kV có 2 cuộn dây: Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối ) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1; EA.22200 Thí nghiệm máy biến áp- U 3 ¸ 15KV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ . - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp. - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp. - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp. - Thí nghiệm tổn hao không tải. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp. - Hiệu chỉnh các thông để đóng điện; - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị 3pha 1pha < 1MVA >1MVA < 100kVA < 500kVA EA.222 Vật liệu Điện năng KWh 1,620 1,800 0,977 1,085 Vải phin trắng 0,8m m 0,360 0,40 0,217 0,241 Giẻ lau kg 0,360 0,40 0,217 0,241 Băng cách điện cuộn 0,720 0,80 0,434 0,482 Cồn công nghiệp kg 0,360 0,40 0,217 0,241 Giấy nhám số 0 tờ 0,360 0,40 0,217 0,241 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 1,440 1,600 0,868 0,965 Cáp bọc 4 ´ 2,5 mm 2 m 0,36 0,400 0,217 0,241 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,35 4,83 2,63 2,92 Công nhân 5,0 /7 công 1,87 2,07 1,13 1,25 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,144 0,160 0,117 0,130 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,181 0,202 0,109 0,121 Hợp bộ đo lường ca 0,180 0,200 0,146 0,162 Máy đo điện trở một chiều ca 0,144 0,160 0,117 0,130 Máy đo tỷ số biến ca 0,288 0,320 0,237 0,240 10 20 30 40 Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha £ 15kV có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1. EA.30000 máy biến điện áp EA.31000 Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện u 66 ¸ 500KV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Đo điện dung, Tg d . - Đo tỷ số biến, sai số. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 pha Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 66 ¸ 110 220 500 EA.310 Vật liệu Điện năng KWh 1,667 2,000 2,400 Giẻ lau kg 0,125 0,150 0,180 Giấy nhám số 0 tờ 0,167 0,200 0,240 Băng cách điện cuộn 0,167 0,200 0,240 Cồn công nghiệp kg 0,167 0,200 0,240 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,833 1,000 1,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,11 5,14 6,46 Công nhân 5,0 /7 công 1,76 2,20 2,77 Máy thi công Hợp bộ đo Tg d ca 0,161 0,179 0,198 Mê gôm mét ca 0,090 0,100 0,111 Hợp bộ đo lường ca 0,135 0,150 0,167 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,134 0,149 0,165 Xe thang nâng ca 0,040 0,045 0,050 Máy đo tỷ số biến ca - 0,255 - 10 20 30 Ghi chú: Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8. EA.32000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha- U 66 ¸ 500KV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Thử cách điện vòng. - Đo tỷ số biến, sai số. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính :1pha Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 66 ¸ 110 220 500 EA.320 Vật liệu Điện năng KWh 1,667 2,000 2,400 Giẻ lau kg 0,125 0,150 0,180 Băng cách điện cuộn 0,167 0,200 0,240 Giấy nhám số 0 tờ 0,167 0,200 0,240 Cồn công nghiệp kg 0,167 0,200 0,240 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,833 1,000 1,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,11 5,14 6,46 Công nhân 5,0 /7 công 1,76 2,20 2,77 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,090 0,100 0,111 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,134 0,149 0,165 Hợp bộ đo lường ca 0,135 0,150 0,167 Máy đo điện trở một chiều ca 0,108 0,120 0,133 Xe thang nâng ca 0,040 0,045 0,050 Máy đo tỷ số biến ca - 0,255 - 10 20 30 Ghi chú: - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8. EA.33000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng U ≤ 35KV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Đo tổn hao điện môi (khi cần). - Đo tỷ số biến, sai số. - Kiểm tra cực tính. - Thử cách điện vòng. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp 22-35 KV Điện áp < 15 KV 1pha 3pha 1pha 3pha EA.330 Vật liệu Điện năng KWh 1,333 1,600 1,067 1,440 Giẻ lau kg 0,100 0,150 0,080 0,135 Băng cách điện cuộn 0,133 0,200 0,107 0,180 Giấy nhám số 0 tờ 0,133 0,200 0,107 0,180 Cồn công nghiệp kg 0,133 0,200 0,107 0,180 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,667 1,000 0,533 0,900 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,31 3,86 2,08 3,47 Công nhân 5,0 /7 công 0,99 1,65 0,89 1,49 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,090 0,100 0,081 0,093 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,119 0,149 0,108 0,138 Hợp bộ đo lường ca 0,135 0,150 0,122 0,140 Máy đo điện trở một chiều ca 0,108 0,120 0,097 0,112 Máy đo tỷ số biến ca 0,200 0,235 0,170 0,218 10 20 30 40 Ghi chú: Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8. EA.40000 Biến dòng điện EA.41000 Thí nghiệm biến dòng điện- U 66 ¸ 500kV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Đo tổn hao điện môi. - Đo tỷ số biến, sai số. - Kiểm tra đặc tính từ hoá. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 66 ¸ 110 220 500 EA.410 Vật liệu Điện năng KWh 1,500 1,875 2,344 Giẻ lau kg 0,150 0,188 0,234 Giấy nhám số 0 tờ 0,150 0,188 0,234 Cồn công nghiệp kg 0,300 0,375 0,469 Băng cách điện cuộn 0,100 0,125 0,156 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 1,200 1,500 1,875 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 3,19 4,77 7,18 Công nhân 5,0 /7 công 1,37 2,04 3,08 Máy thi công Hợp bộ đo Tg d ca 0,120 0,133 0,148 Mê gôm mét ca 0,090 0,100 0,111 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,150 0,166 0,185 Hợp bộ đo lường ca 0,135 0,150 0,167 Máy đo điện trở một chiều ca 0,108 0,120 0,133 Xe thang nâng ca 0,045 0,050 0,055 Máy đo tỷ số biến ca 0,235 0,380 0,444 10 20 30 Ghi chú: 1.Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ³ 4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1. 2.Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8. EA.42000 Thí nghiệm biến dòng điện - U £ 1kV; £ 15kV; 22 ¸ 35kV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều. - Đo tỷ số biến, sai số. - Kiểm tra đặc tính từ hoá. - Kiểm tra cực tính. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại biến dòng < 1 KV < 15 KV 22 ¸ 35 KV EA.420 Vật liệu Điện năng KWh 0,300 0,960 1,200 Giẻ lau kg 0,050 0,096 0,120 Giấy nhám số 0 tờ 0,060 0,096 0,120 Cồn công nghiệp kg 0,100 0,192 0,240 Băng cách điện cuộn 0,040 0,064 0,080 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,200 0,768 0,960 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 1,15 2,30 2,87 Công nhân 5,0 /7 công 0,49 0,99 1,23 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,040 0,065 0,081 Hợp bộ đo lường ca 0,050 0,097 0,122 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca - 0,108 0,135 Máy đo điện trở một chiều ca 0,040 0,078 0,097 Máy đo tỷ số biến ca 0,185 0,095 0,143 10 20 30 Ghi chú: 1- Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ³ 4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1. 2- Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8. EA.50000 Kháng điện EA.51000 Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ . - Đo trở kháng cuộn dây. - Đo điện trở một chiều . - Đo Tg d sứ đầu vào và cuộn dây . - Đo tổn hao không tải (nếu cần). - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Kiểm tra các biến dòng chân sứ. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : (bộ) 1 pha Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Kháng điện dầu Máy tạo trung tính < 35 KV 500 KV EA.510 Vật liệu Điện năng KWh 1,000 3,000 1,300 Vải phin trắng 0,8m m 0,233 0,700 0,303 Giẻ lau kg 0,167 0,500 0,217 Băng cách điện cuộn 0,167 0,500 0,217 Cồn công nghiệp kg 0,167 0,500 0,217 Giấy nhám số 0 tờ 0,400 1,200 0,520 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,667 2,000 0,867 Cáp bọc 7 ´ 2,5 mm 2 m 0,167 0,500 0,217 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,64 18,57 5,76 Công nhân 5,0 /7 công 1,99 7,96 2,47 Máy thi công Hợp bộ đo Tg d ca - 0,596 - Mê gôm mét ca 0,210 0,630 0,273 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,132 0,397 0,172 Hợp bộ đo lường ca 0,105 0,315 0,137 Máy đo điện trở một chiều ca 0,084 0,252 0,109 Xe thang nâng ca 0,040 0,199 - Máy đo tỷ số biến ca 0,283 10 20 30 Ghi chú: 1. Bảng mức trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha nhân hệ số 1,2 2. Thí nghiệm cuộn dập hồ quang sử dụng bảng mức thí nghiệm máy tạo trung tính nhân hệ số 1,1 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc bằng tay; hệ số 1,2 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc tự động. EA.52000 Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tần các cấp điện áp Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở một chiều - Đo trở kháng cuộn dây. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: (bộ) 1 pha Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Kháng điện khô Cuộn cản cao tần EA.520 Vật liệu Điện năng KWh 0,267 0,333 Vải phin trắng 0,8m m 0,062 0,078 Giẻ lau kg 0,044 0,056 Băng cách điện cuộn 0,044 0,056 Cồn công nghiệp kg 0,044 0,056 Giấy nhám số 0 tờ 0,107 0,133 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,178 0,222 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 0,83 1,03 Công nhân 5,0 /7 công 0,35 0,44 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,056 0,070 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,036 - Hợp bộ đo lường ca 0,084 0,105 Máy đo điện trở một chiều ca 0,022 0,028 10 20 Ghi chú: Bảng mức trên xác định cho kháng điện khô, cuộn cản cao tần đã bao gồm cả chống sét van. Chương 2: THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN EB.10000 Máy cắt Quy định áp dụng: 1. Thí nghiệm máy cắt đã xác định với loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thí nghiệm máy cắt bộ truyền động bằng khí nén, thuỷ lực được nhân hệ số 1,15. 2. Công tác thí nghiệm máy cắt ³ 220kV đã bao gồm tụ san áp. 3. Khi thí nghiệm tủ máy cắt hợp bộ được sử dụng bảng mức máy cắt tư­ơng ứng nhân hệ số 1,2 và đã bao gồm các biến dòng điện, liên động cách ly và tiếp đất. 4. Khi thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser (bao gồm thiết bị đóng cắt, các biến dòng điện, biến điện áp, Điều khiển xa) được sử dụng bảng mức máy cắt tư­ơng ứng nhân hệ số 1,2. EB.11000 Thí nghiệm máy cắt khí SF6 Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp Điểm. - Kiểm tra động cơ tích năng. - Đo điện trở cách điện. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Thao tác đóng cắt cơ khí. - Kiểm tra hệ thống truyền động. - Kiểm tra các chu trình làm việc. - Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp Điểm. - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời. - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm. - Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có). - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện; - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính :1bộ (3pha) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 500 220 66 ¸ 110 < 35 1 2 3 4 5 6 7 EB.110 Vật liệu Điện năng KWh 20,000 14,000 9,800 6,860 Cồn công nghiệp kg 0,600 0,420 0,294 0,206 Vải phin trắng 0,8m m 0,500 0,350 0,245 0,172 Giẻ lau kg 0,500 0,350 0,245 0,172 Giấy nhám số 0 tờ 0,500 0,350 0,245 0,172 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 3,000 2,100 1,470 1,029 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 27,72 16,63 11,11 7,71 Công nhân 5,0 /7 công 11,88 7,13 4,76 3,31 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,500 0,350 0,245 0,172 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,350 0,221 0,154 0,108 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,600 0,378 0,265 0,185 Máy chụp sóng ca 0,480 0,302 0,212 0,148 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,120 0,084 0,059 0,041 Máy đo điện trở một chiều ca 0,120 0,084 0,059 0,041 Xe thang nâng ca 0,105 0,066 0,046 - 10 20 30 40 Ghi chú : - Bảng mức trên đã xác định cho máy cắt ³ 110kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt ³ 110kV chung một bộ truyền động được nhân hệ số 0,9. EB.12000 Thí nghiệm máy cắt dầu Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Thao tác đóng cắt cơ khí. - Kiểm tra động cơ tích năng. - Kiểm tra chu trình tự đóng lại. - Đo điện trở tiếp xúc. - Đo tg d . - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt . - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm và đồng thời. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ (3pha ) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 220 66 ¸ 110 < 35 EB.12 Vật liệu Điện năng KWh 12,000 8,400 5,880 Mỡ các loại kg 0,200 0,140 0,098 Cồn công nghiệp kg 0,400 0,280 0,196 Vải phin trắng 0,8m m 1,000 0,700 0,490 Giẻ lau kg 1,000 0,700 0,490 Giấy nhám số 0 tờ 0,500 0,350 0,245 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 2,100 1,470 1,029 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 17,01 11,91 8,34 Công nhân 5,0 /7 công 7,29 5,10 3,57 Máy thi công Máy chụp sóng ca 0,363 0,254 0,178 Mê gôm mét ca 0,420 0,294 0,206 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,265 0,144 0,144 Hợp bộ đo Tg d ca 0,318 0,222 0,156 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,101 0,071 0,049 Máy đo điện trở 1 chiều ca 0,101 0,071 0,049 Xe thang nâng ca 0,079 0,043 - 10 20 30 Ghi chú: - Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có biến dòng chân sứ sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2. EB.13000 Thí nghiệm máy cắt không khí Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra độ kín và áp suất. - Thao tác đóng cắt cơ khí. - Kiểm tra chu trình tự đóng lại. - Đo điện trở tiếp xúc. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt . - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm và đồng thời. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ (3pha ) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 220 66 ¸ 110 35 EB.130 Vật liệu Điện năng KWh 21,000 14,700 10,290 Cồn công nghiệp kg 0,630 0,441 0,309 Vải phin trắng 0,8m m 0,525 0,368 0,257 Giẻ lau kg 0,525 0,368 0,257 Giấy nhám số 0 tờ 0,525 0,368 0,257 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 3,150 2,205 1,544 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 23,81 16,67 11,67 Công nhân 5,0 /7 công 10,21 7,14 5,00 Máy thi công Máy chụp sóng ca 0,363 0,254 0,178 Mê gôm mét ca 0,420 0,294 0,206 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,265 0,185 0,130 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,454 0,318 0,222 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,101 0,071 0,049 Máy đo điện trở 1 chiều ca 0,101 0,071 0,049 Xe thang nâng ca 0,079 0,056 - 10 20 30 EB.14000 Thí nghiệm máy cắt chân không – U £ 35KV Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra động cơ tích năng. - Kiểm tra hệ thống truyền động. - Thao tác đóng cắt cơ khí. - Kiểm tra các chu trình làm việc. - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm. - Đo điện trở tiếp xúc. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt . - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò. - Xác định độ mòn tiếp Điểm ban đầu. - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ (3pha) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EB.140 Vật liệu Điện năng KWh 4,802 Cồn công nghiệp kg 0,144 Vải phin trắng 0,8m m 0,120 Giẻ lau kg 0,120 Giấy nhám số 0 tờ 0,120 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,720 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 5,45 Công nhân 5,0 /7 công 2,33 Máy thi công Máy chụp sóng ca 0,104 Mê gôm mét ca 0,086 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,130 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,090 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,040 Máy đo điện trở một chiều ca 0,040 10 EB.20000 Dao cách ly EB.21000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra động cơ truyền động. - Đo điện trở tiếp xúc . - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng. - Kiểm tra thao tác các truyền động. - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ (3 pha) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV ) 500 220 66 ¸ 110 < 35 EB.210 Vật liệu Điện năng KWh 2,400 1,920 1,536 1,229 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 1,000 0,800 0,640 0,512 Giẻ lau kg 0,200 0,160 0,128 0,102 Cồn công nghiệp kg 0,200 0,160 0,128 0,102 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 0,800 0,640 0,512 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 7,03 5,63 4,50 3,59 Công nhân 5,0 /7 công 3,01 2,41 1,93 1,54 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,075 0,068 0,061 0,055 Mê gôm mét ca 0,100 0,090 0,081 0,073 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,130 0,117 0,105 0,095 Xe thang nâng ca 0,039 0,035 0,032 - 10 20 30 40 Ghi chú: 1- Bảng mức trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chư­a có tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. 2- Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4 . 3 - Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha Điều khiển bằng điện độc lập được nhân hệ số 0,8. EB.22000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện trở tiếp xúc . - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp Điểm. - Kiểm tra thao tác các truyền động. - Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ (3 pha) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 500 220 66 ¸ 110 < 35 EB.220 Vật liệu Điện năng KWh 1,500 1,200 0,960 0,768 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 1,000 0,800 0,640 0,512 Giẻ lau kg 0,200 0,160 0,128 0,102 Cồn công nghiệp kg 0,200 0,160 0,128 0,102 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 0,800 0,640 0,512 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,67 4,54 3,63 2,89 Công nhân 5,0 /7 công 2,43 1,94 1,56 1,24 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,056 0,050 0,045 0,041 Mê gôm mét ca 0,100 0,090 0,081 0,073 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,126 0,113 0,102 0,092 Xe thang nâng ca 0,038 0,034 0,031 - 10 20 30 40 Ghi chú: 1- Bảng mức trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. 2- Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4. 3- Trường hợp thí nghiệm các thiết bị : Dao cắt tải 3 pha được nhân hệ số 0,4; Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO) được nhân hệ số 0,10 EB.30000 Thí nghiệm Thanh cái Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Đo điện trở tiếp xúc các mối nối. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 phân đoạn Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 500 220 66 ¸ 110 < 35 EB.300 Vật liệu Điện năng KWh 2,400 1,920 1,536 1,229 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 1,000 0,800 0,640 0,512 Giẻ lau kg 0,200 0,160 0,128 0,102 Cồn công nghiệp kg 0,200 0,160 0,128 0,102 Giấy nhám số 0 tờ 1,000 0,800 0,640 0,512 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,27 1,81 1,45 1,16 Công nhân 5,0 /7 công 0,97 0,78 0,62 0,50 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,075 0,060 0,048 0,038 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,048 0,038 0,031 0,025 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,135 0,108 0,086 0,069 Xe thang nâng ca 0,041 0,032 0,026 - 10 20 30 40 Ghi chú: - Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì định mức nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05. EB.40000 Thí nghiệm cách điện Quy định áp dụng: 1. Chỉ dùng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc thuộc các thiết bị hợp bộ. 2. Ngoại trừ các thí nghiệm cách điện do nhà cung cấp (Đại lý và nhà sản xuất) chịu trách nhiệm; Bảng mức thí nghiệm cách điện chỉ áp dụng cho thí nghiệm xác suất các cách điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền . EB.41000 Thí nghiệm cách điện đứng, treo Thành phần công việc : - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, phân bố điện áp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : phần tử, cái, bát Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Cách điện đứng Cách điện treo 66 ¸ 500kV 3 ¸ 35kV Để rời Đã lắp thành chuỗi (Phần tử ) ( Cái ) (Bát ) (Bát) 'EB.410 Vật liệu Điện năng KWh 0,300 0,150 0,075 0,053 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,025 0,013 0,009 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,100 0,050 0,025 0,018 Giẻ lau kg 0,050 0,025 0,013 0,009 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,04 0,03 0,02 0,01 Công nhân 5,0 /7 công 0,02 0,01 0,01 0,01 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,040 0,020 0,010 0,007 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,010 0,007 0,005 0,004 Xe thang nâng ca 0,010 - - - 10 20 30 40 Ghi chú : 1- Bảng mức trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số l­ượng £ 100 bát; trường hợp thí nghiệm số lượng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 được nhân hệ số 0,5. 2 - Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xưởng (phòng) định mức thí nghiệm được nhân hệ số 0,3. EB.42000 Thí nghiệm cách điện xuyên Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo tổn hao điện môi tg d và điện dung. - Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao . Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 500 220 66 ¸ 110 22 ¸ 35 EB.420 Vật liệu Điện năng KWh 1,350 1,215 1,094 0,675 Cồn công nghiệp kg 0,225 0,203 0,182 0,113 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,450 0,405 0,365 0,225 Giẻ lau kg 0,225 0,203 0,182 0,113 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 1,91 1,53 1,22 0,98 Công nhân 5,0 /7 công 0,82 0,66 0,52 0,42 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,105 0,084 0,067 0,054 Hợp bộ đo Tg d ca 0,134 0,107 0,086 0,068 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,134 0,107 0,086 0,068 Xe thang nâng ca 0,040 0,032 0,026 - 10 20 30 40 Ghi chú: - Khi thí nghiệm cách điện xuyên điện áp từ 1KV đến 15 KV sử dụng bảng mức điện áp 22 ¸ 35 KV nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ đo Tg d . EB.50000 Thí nghiệm tụ điện Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo điện dung. - Đo tổn hao điện môi Tg d - Thử điện áp tăng cao. - Kiểm tra dòng điện từng pha. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính :1 tụ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp >1000V < 1000V EB.500 Vật liệu Điện năng KWh 0,270 0,216 Cồn công nghiệp kg 0,045 0,036 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,090 0,072 Giẻ lau kg 0,045 0,036 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,39 0,31 Công nhân 5,0 /7 công 0,17 0,13 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,022 0,017 Hợp bộ đo Tg d ca 0,027 0,022 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,027 0,022 10 20 Ghi chú: - Bảng mức xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,6 EB.60000 Thí nghiệm cáp lực Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra bên ngoài. - Đo điện trở cách điện - Đo điện dung và tổn hao điện môi. - Thử điện áp tăng cao, đo dòng rò. - Đo thông mạch. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1sợi, 1ruột Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Cáp lực điện áp (KV) > 220 66 ¸ 110 >1 ¸ 35 < 1 EB.600 Vật liệu Điện năng KWh 5,760 3,840 0,960 - Cồn công nghiệp kg 0,768 0,512 0,128 - Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,768 0,512 0,128 0,013 Vải phin trắng 0,8m m 0,768 0,512 0,128 - Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 3,76 3,33 0,78 0,08 Công nhân 4,0 /7 công 1,61 1,43 0,33 0,03 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,090 0,072 0,058 0,046 Hợp bộ đo Tg d ca 0,126 0,101 0,081 - Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,439 0,351 0,081 - 10 20 30 40 Ghi chú: 1 - Bảng mức xác định cho cáp khô, 1 ruột: a) Trường hợp thí nghiệm cáp từ 2 ruột trở lên thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,5. b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu được nhân hệ số 1,1. c) Trường hợp cần thí nghiệm dầu cách điện cho cáp áp dụng mức tư­ơng ứng trong chương 8. 2- Trường hợp thí nghiệm cáp dài >50 mét mà đầu kia bị khuất thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,05. 3- Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn và chống thấm dọc cho cáp ³ 35 KV thì sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,5. EB.70000 Thí nghiệm Aptômát và khởi động từ Quy định áp dụng: 1. Định mức này chỉ sử dụng thí nghiệm các áptômát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áptômát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ). 2. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ có động cơ Điều khiển và bảo vệ (tư­ơng ứng máy cắt hạ thế) được nhân hệ số 1,2. 3. Bảng mức tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha được nhân hệ số 0,4. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra điện trở tiếp xúc . - Đo điện trở 1 chiều cuộn Điều khiển, bảo vệ. - Kiểm tra hoạt động của cơ cấu Điều khiển, bảo vệ. - Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. EB.71000 Thí nghiệm aptomat và khởi động từ ³ 300A Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Dòng điện (A) > 2000 1000 ¸ 2000 500 ¸ <1000 300 ¸ <500 EB.710 Vật liệu Điện năng KWh 3,000 2,400 1,920 1,536 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,200 0,160 0,128 0,102 Giẻ lau kg 0,100 0,080 0,064 0,051 Giấy nhám số 0 tờ 0,300 0,240 0,192 0,154 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 1,85 1,32 0,93 0,74 Công nhân 4,0 /7 công 0,79 0,57 0,40 0,32 Máy thi công Thiết bị tạo dòng ca 0,204 0,163 0,131 0,104 Mê gôm mét ca 0,100 0,080 0,064 0,051 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,136 0,109 0,087 0,070 10 20 30 40 EB.72000 Thí nghiệm aptomat và khởi động từ < 300A Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Dòng điện (A) < 300 < 100 < 50 < 10 'EB.720 Vật liệu Điện năng KWh 1,075 0,753 0,572 0,343 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,072 0,050 0,038 0,023 Giẻ lau kg 0,036 0,025 0,019 0,011 Giấy nhám số 0 tờ 0,108 0,075 0,057 0,034 Nhân công Kỹ sư­ 3,0/8 công 0,66 0,46 0,35 0,21 Công nhân 4,0 /7 công 0,28 0,20 0,15 0,09 Máy thi công Thiết bị tạo dòng ca 0,073 0,051 0,039 0,023 Mê gôm mét ca 0,036 0,025 0,019 0,011 Máy đo điện trở tiếp xúc ca 0,049 0,034 0,026 0,016 10 20 30 40 Chương 3: THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT EC.10000 Chống sét van và bộ đếm sét Quy định áp dụng: 1. Bảng mức quy định cho một bộ chống sét van 1pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,1. 2. Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8. Thành phần công việc - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện trở cách điện. - Đo dòng điện rò với điện áp một chiều. - Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. EC.11000 Thí nghiệm chống sét van 22 ¸ 500kV Đơn vị tính : bộ (1pha) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 500 220 66 ¸ 110 22 ¸ 35 EC.110 Vật liệu Điện năng KWh 0,500 0,450 0,405 0,324 Cồn công nghiệp kg 0,100 0,090 0,081 0,065 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,200 0,180 0,162 0,130 Giẻ lau kg 0,100 0,090 0,081 0,065 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 1,03 0,92 0,83 0,28 Công nhân 5,0 /7 công 0,56 0,49 0,45 0,15 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,146 0,129 0,116 0,039 Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,204 0,181 0,163 0,054 Xe thang nâng ca 0,061 0,054 0,049 - 10 20 30 40 EC.12000 Thí nghiệm chống sét van đến u £ 15kV Đơn vị tính : bộ (1pha) Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) Thiết bị 10 ¸ 15 3 ¸ 6 < 1 Đếm sét EC.120 Vật liệu Điện năng KWh 0,259 0,233 - 0,117 Cồn công nghiệp kg 0,052 0,047 0,023 0,023 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,104 0,093 - 0,047 Giẻ lau kg 0,052 0,047 0,023 0,023 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,22 0,20 0,10 0,12 Công nhân 4,0 /7 công 0,12 0,11 0,05 0,06 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,031 0,028 0,014 - Hợp bộ thí nghiệm cao áp ca 0,044 0,039 0,020 - Máy Điều chỉnh điện áp 1pha ca - - - 0,100 10 20 30 40 EC.20000 Đo điện trở tiếp đất Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Đo điện áp bước và điện áp tiếp xúc (nếu cần). - Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối. - Đo điện trở tiếp đất của hệ thống. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. EC.21000 Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp (KV) 500 220 66 ¸ 110 < 35 EC.210 Vật liệu Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 5,000 4,000 3,200 1,600 Nhân công Kỹ sư­ 3,0/8 công 9,51 7,61 6,08 3,04 Công nhân 4,0 /7 công 5,12 4,20 3,28 1,64 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp địa ca 1,625 1,300 1,040 0,520 10 20 30 40 EC.22000 Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi Đơn vị tính : 1 vị trí Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Cột điện, cột thu lôi Cột thép Cột bê tông 'EC.220 Vật liệu Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,210 0,147 Nhân công Kỹ sư­ 3,0/8 công 0,55 0,38 Công nhân 4,0 /7 công 0,29 0,21 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp địa ca 0,105 0,074 10 20 Ghi chú: - Bảng mức trên quy định với địa hình bình thư­ờng, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc ³ 25 ° hoặc sình lầy bùn nước ³ 50 cm định mức nhân công được nhân hệ số 1,1. Chương 4: THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN Quy định áp dụng: - Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, Khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2 ; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 định mức thí nghiệm loại rơ le một chức năng t­ương ứng. ED.11000 Thí nghiệm Rơle so lệch (kỹ thuật số) Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu chung, lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế, kiểm tra nguồn cung cấp, kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra tổng thể từng chức năng, cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số, kiểm tra thông số dưới tải, phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc), xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Rơ le so lệch ( kỹ thuật số ) Máy biến áp Thanh cái Dọc ĐZ ED.110 Vật liệu Điện năng KWh 0,400 0,800 0,480 Vải phin trắng 0,8m m 0,016 0,032 0,019 Cồn công nghiệp kg 0,040 0,080 0,048 Nhân công Kỹ sư­ 5,0/8 công 6,00 12,00 7,20 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,080 0,160 0,096 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,240 0,480 0,288 10 20 30 Ghi chú : 1.Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơ le so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơ le so lệch thanh cái hiện có được nhân hệ số 0,1. 2. Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và thanh cái 220kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1. 3.Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch điện từ, điện tử được nhân hệ số 1,2; Rơle so lệch trở kháng cao được nhân hệ số 0,6 mức tương ứng. 4. Bảng mức xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8. ED.12000 Thí nghiệm Rơle Khoảng cách Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Phối hợp bảo vệ hai đầu. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện từ, điện tử Kỹ thuật số ED.120 Vật liệu Điện năng KWh 2,000 1,800 Vải phin trắng 0,8m m 0,100 0,090 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,045 Nhân công Kỹ sư­ 5,0/8 công 9,60 8,00 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,230 0,192 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,461 0,384 10 20 ED.13000 Thí nghiệm Rơle: Điện áp, dòng điện. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp Dòng điện Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số ED.130 Vật liệu Điện năng KWh 1,000 0,500 1,200 0,600 Vải phin trắng 0,8m m 0,020 0,010 0,020 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,025 0,050 0,025 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 2,02 1,68 2,88 2,40 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,050 0,042 0,072 0,060 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,165 0,137 0,235 0,196 10 20 30 40 Ghi chú: 1- Trường hợp thí nghiệm các rơ le quá tải, quá kích thì được sử dụng bảng mức rơ le dòng điện nhân hệ số 0,6. 2- Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hư­ớng sử dụng định mức rơ le dòng điện nhân hệ số 1,15. ED.14000 Thí nghiệm Rơle: Trung gian - Thời gian - Tín hiệu . Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Thành phần hao phí Mã hiệu Đơn vị Trung gian, Thời gian Tín hiệu Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Vật liệu ED.140 Điện năng KWh 0,400 0,200 0,200 0,100 Vải phin trắng 0,8m m 0,016 0,013 0,016 0,013 Cồn công nghiệp kg 0,040 0,032 0,040 0,032 Nhân công Kỹ sư­ 5,0/8 công 0,53 0,44 0,48 0,40 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,048 0,040 0,043 0,036 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,077 0,064 0,069 0,058 10 20 30 40 ED.15000: Thí nghiệm Rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra thực hiện từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Công suất; U 2 , I 2 ; U 0 , I 0 Tần số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số ED.150 Vật liệu Điện năng KWh 2,000 1,000 1,000 0,500 Vải phin trắng 0,8m m 0,100 0,080 0,100 0,080 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,040 0,050 0,040 Nhân công Kỹ sư­ 5,0/8 công 2,64 2,20 2,11 1,76 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,048 0,040 0,038 0,032 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,166 0,138 0,133 0,111 10 20 30 40 ED.16000 Thí nghiệm rơle: Cắt (Đầu ra); Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Cắt (Đầu ra) Chống hư hỏng máy cắt Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số ED.160 Vật liệu Điện năng KWh 0,400 0,200 0,600 0,300 Vải phin trắng 0,8m m 0,080 0,064 0,080 0,064 Cồn công nghiệp kg 0,040 0,032 0,040 0,032 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 0,58 0,48 1,63 1,36 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,048 0,040 0,072 0,060 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,077 0,064 0,115 0,096 10 20 30 40 ED.17000 Thí nghiệm rơle : Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Kiểm tra tín hiệu chung . - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tự động đóng lại Kiểm tra đồng bộ Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số ED.170 Vật liệu Điện năng KWh 2,000 1,000 2,400 1,200 Vải phin trắng 0,8m m 0,100 0,050 0,100 0,080 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,025 0,050 0,040 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 2,11 1,76 2,53 2,10 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,060 0,050 0,072 0,060 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,104 0,086 0,124 0,104 10 20 30 40 Ghi chú: - Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ được nhân hệ số 1,2. ED.18000 Thí nghiệm Hợp bộ rơle tự động Điều chỉnh điện áp, rơle tự động nạp ắc quy, rơle ghi sự cố. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Thử tải, chế độ nạp ắc quy. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính :1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điều chỉnh điện áp Tự động nạp ắc quy ( KTS ) Ghi chụp sự cố ( KTS ) Điện từ, điện tử Kỹ thuật số ED.180 Vật liệu Điện năng KWh 2,000 1,000 1,600 1,800 Vải phin trắng 0,8m m 0,100 0,080 0,100 0,180 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,040 0,100 0,135 Nhân công Kỹ sư­ 5,0/8 công 10,36 8,64 2,30 9,60 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,060 0,050 0,014 0,060 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,284 0,237 0,068 0,284 10 20 30 40 Ghi chú: 1. Bảng mức thí nghiệm rơ le ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố. 2. Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động Điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc được nhân hệ số 1,1. ED.19000 Thí nghiệm rơle Giám sát mạch cắt; giám sát mạch dòng và mạch áp Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Giám sát mạch cắt Giám sát mạch dòng, mạch áp Điện từ, điện tử Kỹ thuật số Điện từ, điện tử Kỹ thuật số ED.190 Vật liệu Điện năng KWh 1,200 0,600 1,000 0,500 Vải phin trắng 0,8m m 0,100 0,080 0,100 0,050 Cồn công nghiệp kg 0,050 0,040 0,050 0,025 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 1,79 1,49 1,49 1,24 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,022 0,018 0,015 0,013 Hợp bộ thí nghiệm rơle ca 0,058 0,048 0,048 0,040 10 20 30 40 ED.20000 Thí nghiệm rơle: Hơi, dòng dầu. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm. - Kiểm tra cách điện. - Kiểm tra cơ cấu . - Kiểm tra độ kín có gia nhiệt . - Nạp dầu vào tháp cao 4 mét. - Điều chỉnh góc nghiêng lắp đặt. - Hiệu chỉnh tốc độ dòng chẩy. - Kiểm tra đặc tính đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Rơle hơi Rơle dòng dầu ED.200 Vật liệu Điện năng KWh 2,000 1,600 Giẻ lau kg 0,500 0,400 Dầu biến áp kg 4,000 3,200 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 2,81 2,24 Máy thi công Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,100 0,080 Mê gôm mét ca 0,025 0,020 10 20 ED.21000 Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Lập trình lôgic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động. - Cài đặt các thông số Điều khiển, bảo vệ, tín hiệu. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Kiểm tra hệ thống thông tin. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng ED.210 Vật liệu Điện năng KWh 1,500 Vải phin trắng 0,8m m 0,300 Cồn công nghiệp kg 0,150 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 14,40 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,115 Hợp bộ thí nghiệm rơ le ca 0,250 10 Ghi chú : 1. Bảng mức trên xác định với chức năng Điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) được nhân hệ số 0,5. 2. Khi thí nghiệm thiết bị Điều khiển tích hợp đối với MBA ( đã bao gồm cả các ngăn tổng MBA) được nhân với hệ số 2 3. Khi thí nghiệm thiết bị Điều khiển tích hợp cho một thiết bị ( bộ I/O vào/ ra) được nhân hệ số 0,2 . ED.22000 Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm (Khối Điều khiển trung tâm) Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tín hiệu chung. - Kiểm tra nguồn cung cấp. - Kiểm tra cách điện. - Nạp phần mềm chuyên dụng. - Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1sợi, sơ đồ liên động. - Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng Điều khiển. - Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác. - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế. - Kiểm tra tổng thể từng chức năng. - Kiểm tra hệ thống thông tin. - Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu. - Kiểm tra thông số dưới tải. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng ED.220 Vật liệu Điện năng KWh 1,050 Vải phin trắng 0,8m m 0,210 Cồn công nghiệp kg 0,105 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 11,52 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,092 Hợp bộ thí nghiệm rơ le ca 0,200 Ghi chú: 10 1- Bảng mức xác định cho khối Điều khiển tích hợp trung tâm sau khi các ngăn đã được thí nghiệm. 2- Trường hợp mở rộng phải TN các ngăn có thiết bị Điều khiển tích hợp kết nối khối Điều khiển trung tâm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số như ­ sau: a) Đối với ngăn MBA và ngăn cho máy cắt vòng hệ số 0,3. b) Đối với ngăn lộ đư­ờng dây hệ số 0,2 cho mỗi ngăn lộ Chương 5: THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN EE.10000 Thí nghiệm Ampemét, vônmét. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện . - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi và điện trở cuộn dây. - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Ampemét Vônmét AC DC AC DC EE.100 Vật liệu Điện năng KWh 0,500 0,250 0,500 0,250 Vải phin trắng 0,8m m 0,010 0,010 0,010 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,010 0,010 0,010 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,69 0,63 0,69 0,63 Công nhân 4,0 /7 công 0,37 0,34 0,37 0,34 Máy thi công Máy đo vạn năng ca 0,020 0,018 0,020 0,018 Mê gôm mét ca 0,015 0,014 0,015 0,014 Bộ nguồn AC-DC ca 0,040 0,037 0,040 0,037 10 20 30 40 EE.20000 Thí nghiệm Ampemét, vônmét có bộ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc MBA, đồng bộ kế; tần số kế Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện . - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây. - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính :1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Ampemét, Vônmét có bộ Biến đổi Báo chạm đất , lệch điện áp Nấc MBA Đồng bộ kế Tần số kế EE.200 Vật liệu Điện năng KWh 0,300 0,150 0,600 0,450 Vải phin trắng 0,8m m 0,010 0,010 0,010 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,010 0,010 0,010 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư­ 3,0/8 công 0,72 0,72 1,43 1,29 Công nhân 4,0 /7 công 0,39 0,39 0,77 0,69 Máy thi công Máy đo vạn năng ca 0,010 0,010 0,010 0,010 Máy phát tần số ca - - - 0,040 Mê gôm mét ca 0,015 0,015 0,015 0,015 Bộ nguồn AC-DC ca 0,040 0,040 0,040 0,040 10 20 30 40 EE. 30000 Thí nghiệm đồng hồ: công suất 3 pha hữu công, vô công; có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện . - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây. - Kiểm tra sai số. - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Đồng hồ công suất 3 pha Góc pha Có biến đổi Không biến đổi EE.300 Vật liệu Điện năng KWh 0,450 0,225 0,450 Vải phin trắng 0,8m m 0,010 0,010 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,010 0,010 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 1,43 1,14 1,29 Công nhân 4,0 /7 công 0,77 0,62 0,69 Máy thi công Máy đo vạn năng ca 0,010 0,008 0,010 Máy phát tần số ca - - 0,040 Mê gôm mét ca 0,015 0,012 0,015 Bộ nguồn AC-DC ca 0,040 0,032 0,040 10 20 30 EE.40000 Thí nghiệm công tơ 1pha; công tơ 3 pha Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra tự chuyển, tự quay. - Bộ ghi công suất. - Chuyển mạch thời gian. - Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Công tơ 1 pha Công tơ 3 pha điện từ điện tử điện từ Kỹ thuật số lập trình EE.400 Vật liệu Điện năng KWh 1,000 0,800 1,200 0,960 Vải phin trắng 0,8m m 0,010 0,008 0,012 0,010 Cồn công nghiệp kg 0,010 0,008 0,012 0,010 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,100 0,080 0,120 0,096 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 0,25 1,25 0,63 3,13 Công nhân 5,5 /7 công 0,14 0,68 0,34 1,69 Máy thi công Máy tính xách tay ca - 0,071 - 0,179 Công tơ mẫu xách tay ca 0,023 0,057 0,057 0,143 Bộ nguồn 3 pha ca 0,023 0,057 0,057 0,143 10 20 30 40 EE. 50000 Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn l­ưu giữ. - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến . - Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số. - Kiểm tra sai số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EE.500 Vật liệu Điện năng KWh 1,000 Vải phin trắng 0,8m m 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,100 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 công 1,91 Công nhân 5,5 /7 công 0,64 Máy thi công Mê gôm mét ca 0,071 Hợp bộ thí nghiệm rơ le ca 0,170 10 Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng được nhân hệ số 0,2. Chương 6: THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT EF.10000 Thí nghiệm áp kế, chân không kế. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo. - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Kiểu trực tiếp Kiểu nhiệt giãn nở Không tiếp Điểm Có tiếp Điểm Không tiếp Điểm Có tiếp Điểm EF.100 Vật liệu Điện năng KWh - - 0,500 0,500 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m - 0,050 - 0,050 Giẻ lau kg 0,100 0,100 0,100 0,100 Xăng kg 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,70 0,84 0,77 0,92 Công nhân 4,0 /7 công 0,30 0,36 0,33 0,40 Máy thi công Mê gôm mét ca - 0,025 - 0,025 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,032 0,038 0,032 0,038 10 20 30 40 EF.20000 Thí nghiệm đồng hồ Mức , Lưu lượng, cầu đo nhiệt độ chỉ thị Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo. - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số . - Kiểm tra các tiếp Điểm. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Đồng hồ mức kiểu phao Đồng hồ lư­u l­ượng Cầu đo nhiệt độ chỉ thị Chênh áp chỉ mức Chênh áp có công tơ EF.200 Vật liệu Điện năng KWh - 1,000 1,500 2,000 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m - - 0,050 0,050 ống nhựa d10 m 0,200 0,200 0,200 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,46 1,39 1,66 0,92 Công nhân 4,0 /7 công 0,20 0,59 0,71 0,40 Máy thi công Mê gôm mét ca - 0,015 0,015 0,015 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,032 0,032 0,032 - 10 20 30 40 EF.30000 Thí nghiệm Rơle áp lực, chân không, rơ le nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện Quy định áp dụng: - Bảng mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo. - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Rơle áp lực, chân không Rơle nhiệt Lôgomét đo nhiệt độ Bộ biến đổi tín hiệu EF.300 Vật liệu Điện năng KWh 1,000 2,000 2,000 2,000 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,050 0,050 0,050 0,050 Giẻ lau kg 0,050 0,050 0,050 0,050 Cồn công nghiệp kg 0,100 0,100 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 công 0,77 0,92 1,54 1,54 Công nhân 4,0 /7 công 0,33 0,40 0,66 0,66 Máy thi công Mê gôm mét ca - 0,025 0,025 0,025 Thiết bị kiểm tra áp lực ca 0,032 - - 0,032 10 20 30 40 Chương 7: THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU. Quy định áp dụng: 1. Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn. 2. Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp . 3. Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và Điều khiển liên quan hoặc thiết bị trọn bộ tương đương như ­ các tủ hợp bộ trung áp < 35kV . EG.10000 Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch . - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mạch cấp nguồn (AC-DC ) (Ngăn thiết bị ) Mạch điện áp (MBĐA3 pha ) Mạch tín hiệu ( Ngăn thiết bị ) Mạch dòng điện ( Cuộn nhị thứ của biến dòng ) EG.100 Vật liệu Điện năng KWh 0,200 0,200 0,200 0,200 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,500 0,500 0,500 0,500 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 3,28 7,27 6,24 4,20 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca - 0,250 - 0,183 Mê gôm mét ca 0,125 0,125 0,125 0,125 10 20 30 40 Ghi chú: 1. Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều và một chiều) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều. 2. Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1pha được nhân hệ số 0,4. a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái ³ 220kV có số ngăn >5 được nhân hệ số 1,1. b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1. 3. Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau : a) Cấp điện áp £ 35kV nhân hệ số 0,8 b) Cấp điện áp 220kV nhân hệ số 1,1 c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,2. d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn Máy biến áp ³ 110kV được nhân hệ số 1,5. 4. Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7. 5. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị được sử dụng bảng mức mạch dòng điện nhân hệ số 0,1. EG.20000 Thí nghiệm mạch Điều khiển máy ngắt, dao cách ly Quy định áp dụng: - Bảng mức này chỉ sử dụng cho TN mạch Điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị Điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC) Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Máy ngắt điện áp (KV) Dao cách ly có Điều khiển ( Bộ 3 pha ) < 35 (Bộ 3 pha) 66-110 (Bộ 3 pha) 220-500 (Bộ 3 pha) EG.200 Vật liệu Điện năng KWh 1,200 1,500 1,875 0,960 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,320 0,400 0,500 0,256 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,15 5,18 6,48 3,32 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,154 0,192 0,240 0,123 Mê gôm mét ca 0,100 0,125 0,156 0,080 10 20 30 40 Ghi chú: 1. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển thiết bị với trạm vừa có Điều khiển bằng cơ vừa có trang bị Điều khiển bằng máy tính được nhân hệ số 1,05. 2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly) có Điều khiển được nhân hệ số 0,4. EG.30000 Thí nghiệm mạch Điều khiển: Nén khí; cứu hoả; làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Nén khí (bộ) Cứu hoả (bộ 2 bơm cứu hoả và các van ) Làm mát (bộ theo MBA ) Sấy,chiếu sáng cho tủ (10 tủ) EG.30 Vật liệu Điện năng KWh 0,307 0,384 0,480 0,246 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,082 0,102 0,128 0,066 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 1,70 3,04 2,66 1,36 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,056 0,070 0,061 - Mê gôm mét ca 0,057 0,072 0,063 0,046 10 20 30 40 Ghi chú: - Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng . EG.40000 Thí nghiệm hệ thống mạch: Bảo vệ (Thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Đo lường (Ngăn thiết bị ) Ghi chụp (Bộ ghi sự cố ) Bảo vệ (Ngăn thiết bị) EG.400 Vật liệu Điện năng KWh 0,400 0,500 0,500 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,320 0,500 0,400 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 1,68 9,45 4,20 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,154 0,240 0,192 Mê gôm mét ca 0,080 0,125 0,100 10 20 30 Ghi chú: 1. Hệ thống mạch ghi chụp trong bảng mức trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,7. 2. Hệ thống mạch bảo vệ trong bảng mức trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ. EG.50000 Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: Điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (Kể cả đồng bộ) Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mạch Điều chỉnh điện áp dưới tải ( bộ 3 pha ) Mạch đóng lặp lại máy ngắt ( 1máy ngắt ) EG.500 Vật liệu Điện năng KWh 2,450 0,583 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,400 0,120 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 12,67 2,46 Máy thi công Bộ nguồn AC- DC ca 0,240 0,080 Mê gôm mét ca 0,125 0,042 10 20 Ghi chú: 1. Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được tính hệ số như­ sau: Cấp điện áp £ 35 KV nhân hệ số 0,5 Cấp điện áp 220 KV nhân hệ số 1,2 Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,3. 2. Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập được nhân hệ số 1,25. EG.60000 Thí nghiệm mạch Thiết bị đo xa Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Mođem, interface v.v… - Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EG.600 Vật liệu Điện năng KWh 1,250 Cáp bọc 7 ´ 2,5 mm 2 m 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 2,36 Máy thi công Bộ nguồn AC- DC ca 0,080 Mê gôm mét ca 0,063 10 Ghi chú: Hệ thống mạch trong bảng mức trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU. EG.70000 Thí nghiệm Mạch Sơ đồ logic (Điều khiển, bảo vệ và truyền cắt) Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý. - Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào. - Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EG.700 Vật liệu Điện năng KWh 0,400 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,300 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,52 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,192 Mê gôm mét ca 0,100 10 Ghi chú: 1. Hệ thống trong bảng mức trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị Điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220kV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logíc cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số nh­ư sau: a) Cấp điện áp £ 35kV nhân hệ số 0,5 b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7 c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1. 2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch lôgic toàn trạm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống Điều khiển tích hợp. 3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện được nhân hệ số 0,2. EG.80000 Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý. - Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào. - Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ Điều khiển tích hợp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EG.800 Vật liệu Điện năng KWh 0,400 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,200 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,18 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,192 Mê gôm mét ca 0,100 10 Ghi chú: Hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 KV, Khi thí nghiệm Điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ số như­ sau : Cấp điện áp £ 35kV nhân hệ số 0,5 Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7 Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1 Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ I/O - vào/ra) được nhân hệ số 0,2. EG.90000 Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh. - Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng. - Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý. - Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào. - Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ Điều khiển tích hợp. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : hệ thống Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EG.900 Vật liệu Điện năng KWh 0,600 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,300 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 7,78 Máy thi công Bộ nguồn AC-DC ca 0,288 Mê gôm mét ca 0,150 10 Ghi chú: 1. Hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220kV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số như­ sau: a) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7 b) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1. 2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống Điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2. Chương 8: THÍ NGHIỆM MẪU HOÁ Quy định áp dụng: - Bảng mức xác định cho mẫu hoá dầu quy định với các Điều kiện bình thư­ờng cần thử nghiệm 1 mẫu (gồm đủ số phân mẫu theo quy trình) cho một khoang độc lập của trang thiết bị sử dụng dầu cách điện; Trường hợp phải thí nghiệm lại kể từ mẫu thứ 2 định mức được nhân 0,7. EH.10000 Thí nghiệm tính chất hoá học mẫu dầu cách điện Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu theo quy định. - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu. - Pha chế các loại hoá chất, thuốc thử. - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 mẫu Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EH.100 Vật liệu Điện năng KWh 5,000 Alkali blue (kiềm xanh) gam 2,000 Giấy lọc thường hộp 0,100 Giấy lọc không tro hộp 0,100 Hyđroxydekali (KOH) 0,1mol/ l lít 0,100 Toluen (không có lưu huỳnh) lít 0,060 Êtanola đẳng khí ( Điểm sôi 78,2 ° C) lít 0,040 Axit clohydrique (HCl) 0,1mol/ l lít 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,20 Công nhân 5,0 /7 công 2,80 Máy thi công Máy đo độ chớp cháy kín ca 0,250 Máy đo tỷ trọng ca 0,063 Máy đo độ nhớt ca 0,125 Máy đo độ axít ca 0,125 10 EH.20000 Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; Tg d của dầu cách điện Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu theo quy định. - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu. - Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, Tg d dầu cách điện. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 mẫu Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Điện áp xuyên thủng Tg d dầu cách điện EH.200 Vật liệu Điện năng KWh 1,500 2,000 Dây điện 2 ´ 1,5 mm 2 m 0,100 0,100 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 0,86 1,56 Công nhân 5,0 /7 công 0,46 0,84 Máy thi công Máy đo Tg d dầu cách điện ca 0,250 Máy đo điện áp xuyên thủng ca 0,250 10 20 EH.30000 Thí nghiệm độ ổn định ô xy hoá dầu cách điện Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu theo quy định. - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu. - Pha chế các loại dung dịch, hoá chất. - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu hoá ). - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 mẫu Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EH.300 Vật liệu Nư­ớc cất lít 0,100 Giấy lọc không tro hộp 0,100 Alcol êtylic lít 0,005 benzen lít 0,020 Xăng nhẹ lít 0,500 Heptan lít 0,200 Hyđroxydekali (KOH) lít 0,100 Ôxy chai 0,100 Điện năng KWh 30,000 Nhân công Kỹ sư­ 4,0/8 công 10,76 Công nhân 5,0 /7 công 5,80 Máy thi công Máy đo độ nhớt ca 0,125 Máy kiểm tra độ ổn định ô xy hoá dầu ca 2,400 10 EH.40000 Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện. Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu theo quy định. - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu. - Pha chế các loại dung dịch, hoá chất. - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu với 3 lần (1, 2, 3). - Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 mẫu Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EH.400 Vật liệu Điện năng KWh 1,000 Hydranal A lít 0,012 Hydranal C lít 0,001 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 4,84 Công nhân 5,0 /7 công 2,60 Máy thi công Máy vi l­ượng ẩm ca 0,125 10 EH.50000 Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Lấy mẫu theo quy định. - Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn. - Kiểm tra bảng thông số chuẩn. - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu. - Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu. - Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đư­ờng chuẩn. - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao Đơn vị tính :1 mẫu Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EH.500 Vật liệu Điện năng KWh 5,0000 Khí argon 99,999% bình 0,0035 Nư­ớc siêu sạch > 5 Mega ôm lít 0,0208 Khí chuẩn nồng độ thấp, nồng độ cao bình 0,0021 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 6,24 Công nhân 5,0 /7 công 3,36 Máy thi công Hợp bộ máy phân tích hàm lư­ợng khí hoà tan trong dầu cách điện. ca 0,700 10 EH.60000 Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6 Thành phần công việc: - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. - Tổ hợp các trang bị thí nghiệm theo sơ đồ. - Đo mẫu khí theo quy định. - Lắp nối với hệ thống có khí SF6. - Kiểm tra Điều chỉnh lưu lượng dòng khí. - Kiểm tra, phân tích các thông số . - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính : 1 mẫu Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EH.600 Vật liệu Điện năng KWh 1,000 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 công 5,20 Công nhân 5,0 /7 công 2,80 Máy thi công Máy phân tích độ ẩm khí SF6 ca 0,700 10 Ghi chú: 1. Bảng mức trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho một bình chứa khí. 2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7. MỤC LỤC Mã hiệu Nội dung công việc Trang 1 2 3 Thuyết minh và quy định áp dụng 5 Chương I Thí nghiệm các thiết bị điện 7 EA.10000 Động cơ điện, máy phát điện 7 EA.11000 Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ,U<1000V 7 EA.12000 Thí nghiệm động cơ điện không đồng bộ, U < 1000V 8 EA.20000 Máy biến áp lực 9 EA.21000 Thí nghiệm máy biến áp lực 66-500kV 9 EA.21100 Thí nghiệm máy biến áp lực 3 pha 110kV 9 EA.21200 Thí nghiệm máy biến áp lực 220-500kV 11 EA.22000 Thí nghiệm máy biến áp U đến 35KV 13 EA.22100 Thí nghiệm máy biến áp : 22- 35KV 13 EA.22200 Thí nghiệm máy biến áp - U 3-15KV 15 EA.30000 Máy biến điện áp 16 EA.31000 Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện điện áp 66-500KV 16 EA.32000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha, điện áp 66 - 500KV 17 EA.33000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng, điện áp < 35KV 18 EA.40000 Biến dòng điện 19 EA.41000 Thí nghiệm biến dòng điện điện áp: 66-500kV 19 EA.42000 Thí nghiệm biến dòng điện : < 1kV; < 15kV; 22-35kV. 20 EA.50000 Kháng điện 21 EA.51000 Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính, cuộn dập hồ quang 21 EA.52000 Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tần các cấp điện áp 22 Chương II Thí nghiệm Khí cụ điện, trang bị điện 23 EB.10000 Máy ngắt 23 EB.11000 Thí nghiệm máy ngắt SF6 23 EB.12000 Thí nghiệm máy ngắt dầu 25 EB.13000 Thí nghiệm máy ngắt không khí 26 EB.14000 Thí nghiệm máy ngắt chân không 27 EB.20000 Dao cách ly 28 EB.21000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện 28 EB.22000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí. 29 EB.30000 Thí nghiệm Thanh cái 30 EB.40000 Thí nghiệm cách điện 31 EB.41000 Thí nghiệm cách đứng, treo 31 1 2 3 EB.42000 Thí nghiệm cách điện xuyên 32 EB.50000 Thí nghiệm tụ điện 33 EB.60000 Thí nghiệm cáp lực 34 EB.70000 Thí nghiệm aptômát và khởi động từ 35 EB.71000 Thí nghiệm aptomat và khởi động từ > 300A 35 EB.72000 Thí nghiệm aptomat và khởi động từ < 300A 36 Chương III Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất 37 EC.10000 Chống sét van và bộ đếm sét 37 EC.11000 Thí nghiệm chống sét van 22-500kV 37 EC.12000 Thí nghiệm chống sét van đến 15kV 38 EC.20000 Đo điện trở tiếp đất . 39 EC.21000 Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp 39 EC.22000 Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi 40 Chương IV Thí nghiệm Rơle bảo vệ và tự động điện 41 ED.11000 Thí nghiệm rơle so lệch (kỹ thuật số) 41 ED.12000 Thí nghiệm rơle Khoảng cách 42 ED.13000 Thí nghiệm rơle: điện áp, dòng điện. 43 ED.14000 Thí nghiệm rơle: trung gian - Thời gian - Tín hiệu . 44 ED.15000 Thí nghiệm rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số. 45 ED.16000 Thí nghiệm rơle: cắt (đầu ra); Bảo vệ chống hư ­ hỏng máy ngắt 46 ED.17000 Thí nghiệm rơle : tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ. 47 ED.18000 Thí nghiệm hợp bộ rơle tự động Điều chỉnh điện áp, rơle tự động nạp ắc qui, rơle ghi sự cố. 48 ED.19000 Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt, giám sát mạch dòng, mạch áp. 49 ED.20000 Thí nghiệm rơle: hơi, dòng dầu. 50 ED.21000 Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn 51 ED.22000 Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm (Khối Điều khiển trung tâm ) 52 Chương V Thí nghiệm đo lường điện 53 EE.10000 Thí nghiệm Ampemét, vônmét. 53 EE.20000 Thí nghiệm Ampemét, vônmét có bộ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc MBA, đồng bộ kế; tần số kế . 54 EE.30000 Thí nghiệm đồng hồ: công suất 3 pha hữu công vô công có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha. 55 EE.40000 Thí nghiệm công tơ 1pha; công tơ 3 pha 56 EE.50000 Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình. 57 1 2 3 Chương V I Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt 58 EF.10000 Thí nghiệm áp kế, chân không kế. 58 EF.20000 Thí nghiệm đồng hồ mức, lư­u lư­ợng, cầu đo nhiệt độ chỉ thị 59 EF.30000 Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơ le nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện. 60 Chương VII Thí nghiệm mạch Điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu. 61 EG.10000 Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện. 61 EG.20000 Thí nghiệm mạch Điều khiển máy ngắt, dao cách ly 62 EG.30000 Thí nghiệm mạch Điều khiển: nén khí; cứu hoả; làm mát; sấy, chiếu sáng cho tủ. 63 64 EG.40000 Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp. 65 EG.50000 Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: Điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ). 66 EG.60000 Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa. 67 EG.70000 Thí nghiệm mạch sơ đồ logic (Điều khiển, bảo vệ và truyền cắt) 68 EG.80000 Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn. 69 EG.90000 Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm. Chương VIII Thí nghiệm mẫu hoá 70 EH.10000 Thí nghiệm tính chất hoá học mẫu dầu cách điện 70 EH.20000 Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; Tgọ của dầu cách điện 71 EH.30000 Thí nghiệm độ ổn định ô xy hoá dầu cách điện. 72 EH.40000 Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện 73 EH.50000 Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện 74 EH.60000 Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6 75