TCVN9311-8:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8:2000) về Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-8:2012 ISO 834-8:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 8: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI Fire - resistance test- Elemennts of bu i lding construction - Part 8: S peci f ic requirements for non - loadbearing vertical separating elements Lời nói đầu TCVN 9311-8: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834- 8 : 2002. TCVN 9311-8 : 2012 được chuyển đ ổ i từ TCXDVN 348 : 2005 (ISO 834-8 : 2002) theo quy định tại khoản 1 Đi ề u 69 của Luật Tiêu chu ẩ n và Quy chu ẩ n kỹ thuật và đi ể m a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Ch í nh ph ủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là "Th ử nghiệm chịu l ử a - Các bộ phận công trình xây dựng " bao gồm những phần sau: - TCVN 9311-1:2012, Phần 1: Yêu cầu chung. - TCVN 9311-3:2012, Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng s ố liệu thử nghiệm. - TCVN 9311-4:2012, Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải. - TCVN 9311-5:2012, Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải - TCVN 9311-6:2012, Phần 6: Các yêu cầu ri ê ng đối v ớ i dầm. - TCVN 9311-7:2012, Phần 7: Các yêu cầu riêng đối v ớ i cột. - TCVN 9311-8:2012, Phần 8: C á c y ê u cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải. Bộ ISO 834 Fire-resistance tests - Elements o f building cons tr uction , còn có các phần sau: - ISO 834-9:2003, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 9: Specif i c requirements for non-loadbearing ceiling elements - ISO/DIS 834-10, Fire resistance tests - Elements of building constr uct ion - Part 10: Speci f ic requirements to determine the contr i bution of applied fire protect i on materials to s tru ctural elements - ISO/DIS 834-11, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 11: Speci f ic requirements for the assessment of fire protection to str u ctural s teel elements TCVN 9311-8: 2012 do Viện Kiến trúc , Quy hoạch Đô thị và N ô ng thôn - Bộ X â y dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng th ẩ m đ ị nh, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 8: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI Fire - resistance test- Elemennts of bu i lding construction - Part 8: S peci f ic requirements for non - loadbearing vertical separating elements YÊU C Ầ U V Ề AN TO À N: Mọi cá nhân hay tổ chức quản lý hay tri ể n khai thử nghiệm theo tiêu chu ẩ n này c ầ n chú ý, đ â y là dạng th ử nghiệm cháy thường c ó các yếu tố nguy hiểm như khả năng sinh khói l ẫ n kh í độc. Nh ữ ng nguy hi ể m về máy móc và vận hành trong quá trình ch ế tạo mẫu và ti ế n hành th ử nghiệm cũng như khi b ỏ đi các ph ế th ả i sau thử nghiệm c ầ n được quan tâm chặt chẽ C ầ n phải có đánh giá v ề các y ế u tố rủi ro và t í nh nguy hiểm đối với sức khỏe con người đ ể đưa ra những ch ỉ dẫn v ề an toàn cho toàn bộ công tác thử nghiệm . Cần có bản ch ỉ dẫn an toàn thử nghiệm. Ngoài ra cũng c ầ n có chương trình tập hu ấ n thích hợp cho các cá nhân c ó liên quan đến công t ác thử nghiệm. Nhân viên của phòng thử nghiệm phải tuân thủ đúng nh ữ ng đ iều trong bản chỉ dẫn an toàn thử nghiệm tại mọi thời đ iể m. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy đ ị nh các trình tự phải tuân th ủ để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không ch ị u tải khi tiếp xúc với lửa trên mặt. Việc thử nghiệm này không áp dụng cho tường rèm (các tường ngoài không chịu t ả i được treo từ các mép của các tấm sàn), cho các tường có bố trí c ử a đi và tường bao che có lắp kính. Có thể áp dụng kết quả thử nghiệm theo tiêu chu ẩ n này cho các dạng cấu kiện khác không được thử nghiệm nếu những bộ phận đó phù hợp với phạm vi áp dụng được nêu trong các phần khác nhau của bộ tiêu chuẩn này hoặc khi được áp dụng m ở rộng phù hợp với ISO/TR 12470. CHÚ THÍCH: V ì ISO/TR 12470 ch ỉ đưa ra hướng dẫn chung, nên việc phân tích đ ể m ở rộng áp dụng cho các trường hợp ri ê ng ch ỉ được thực hiện b ở i các chuyên gia v ề kết c ấ u chịu l ử a. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phi ê n bản được nêu. Đối với các tài liệu viện d ẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổ i, bổ sung (nếu c ó ). TCVN 9311-1 : 2012 1) , Th ử nghiệm chịu l ử a - Các bộ phận c ô ng trình xây dựng - Ph ầ n 1: Y ê u cầu chung . ISO/IEC 13943, Fire sa f ety (An toàn ch á y - Từ vựng) . 3. Thuật ngữ định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa n ê u trong TCVN 9311-1: 2012, ISO 13943 và các thuật ngữ sau đây. 3.1. Bộ ph ậ n ngăn cách đứng (vertical separating elements) Các bộ phận của t òa nhà, chịu tải, theo phương thẳng đứng, có tác dụng như bộ phận ngăn cháy hoặc che chắn lửa. Các bộ phận đó chia t òa nhà thành các khoang cháy hoặc các vùng ngăn cháy, hoặc ngăn cách t òa nhà với các t òa nhà kế cận, nhằm ngăn chặn sự cháy lan tới các khoang hoặc tới các t òa nhà kế cận. 3.2. Tường không ch ị u lực (non-loabearing wall) Bộ phận ngăn cách được thiết k ế để không chịu bất kỳ một tải trọng nào ngoài trọng lượng b ả n thân. 3.3. Tường ngăn cách không ch ị u lực (insulated non-loadbearing wa ll ) Bộ phận ngăn cách th ỏa m ã n cả hai tiêu chí v ề tính toàn vẹn và t í nh cách nhiệt trong thời hạn chịu lửa. 3.4 . Kết c ấ u đỡ (supporting const ru ction) Dạng kết c ấ u được dùng để bao bọc lò và đ ỡ tường không chịu tải đã đ ư ợc đánh giá có khả năng chịu bi ế n dạng nhiệt. 3.5. Bệ đỡ (plinth) Dạng kết cấu dùng để đ ỡ , làm giảm chiều cao lỗ m ở bằng việc n â ng cao đế đỡ để thích ứng với mẫu thử. 3.6. Tường không chịu lực không cách nhiệt (uninsulated non-loadbearing wall) Bộ phận ngăn cách th ỏa mãn tiêu chí về tính toàn vẹn trong th ờ i hạn chịu lửa, nhưng không cần th ỏa mãn các yêu cầu của tiêu chí về tính cách nhiệt đã được quy định trong TCVN 9311-1: 2012. 4. Ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt Ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt thích hợp cho th ử nghiệm này được nêu trong TCVN 9311-1: 2012. 5. Thiết bị thử nghiệm Thiết bị được dùng trong th ử nghiệm này bao gồm lò thử nghiệm, thiết b ị chất tải, ngăn cản biến dạng, khung đ ỡ và các dụng cụ đỡ được nêu trong TCVN 9311-1:2012 và tiêu chuẩn này. Khung thử nghiệm được sử dụng là khung có độ cứng được đánh giá bằng việc đặt một lực giãn n ở trong phạm vi tại điểm giữa hai thanh đối diện của khung và đo sự t ă ng lên của các kích thước bên trong tại các vị trí đó. Sự đánh giá này phải được xem xét theo hai hướng của khung và phải đo sự tăng các kích thước bên trong. Sự tăng các kích thước bên trong của khung th í nghiệm không được vượt quá 5 mm với lực đặt vào khung b ằ ng 25 kN. 6. Điều kiện thử nghiệm Điều kiện cấp nhiệt, áp lực và không khí trong lò phải tuân theo các quy định trong TCVN 9311-1: 2012. 7. Chuẩn bị mẫu thử 7.1. C ấ u tạo mẫu 7.1.1. Yêu cầu chung Mẫu th ử phải đạt các yêu c ầ u sau: a) Hoàn toàn tiêu biểu cho kết cấu dự định sử dụng trong thực tế, với bất kỳ sự hoàn thiện bề mặt và các phụ tùng thiết yếu có th ể ảnh hưởng đến sự làm việc trong quá trình thử nghiệm; b) Được thiết kế để có thể áp dụng rộng rãi cho các kết cấu tương tự khác. B ả n chất của thiết kế ả nh hưởng đến t í nh chịu lửa của mẫu thử có thể được áp dụng rộng r ã i qua việc áp dụng trực tiếp các quy định được nêu trong Phụ lục A. Mẫu thử không bao gồm hỗn hợp các loại kết cấu khác nhau. Ví dụ: gạch hoặc khối gạch trong tường tr ừ khi loại kết c ấ u đó tiêu biểu cho kết cấu trong thực tế. 7.1.2. Thiết bị kỹ thuật Khi các bộ phận ngăn cách đứng có cả hệ thống kỹ thuật như các hộp đấu n ố i điện hoặc bề mặt hoàn thiện, là bộ phận không th ể tách rời của thiết kế thì cũng phải đưa vào mẫu thử. 7.2. K í ch cỡ mẫu thử Nếu trong thực t ế , chiều cao hoặc chiều rộng của kết c ấ u bằng 3 m hoặc nhỏ hơn thì kích thước của mẫu th ử nghiệm phải bằng kích thước thật. Nếu có một kích th ướ c nào đ ó của kết c ấ u lớn hơn 3 m thì kích thước thử nghiệm phải không nhỏ hơn 3m. 7.3. Số l ượng mẫu thử Đối với các kết c ấ u đối xứng ch ỉ yêu cầu có một mẫu thử, trừ khi có những yêu cầu khác với những quy định đ ã nêu trong ti ê u chu ẩ n này. Đối với các kết cấu không đối xứng số lượng các mẫu thử phải tuân theo các quy đ ị nh trong TCVN 9311-1: 2012. 7.4. Làm khô mẫu thử Vào thời điểm th ử nghiệm, độ bền và lượng ẩ m trong mẫu thử phải gần đúng các điều kiện mong mu ố n khi sử dụng bình thường. M ẫ u thử phải bao gồm cả các vật liệu chèn và kết nối. Hướng d ẫ n về làm khô mẫu thử được quy định trong TCVN 9311-1: 2012. Sau khi sự cân bằng đã đ ạt được, hàm lượng ẩ m hoặc trạng thái làm khô phải được xác định và ghi chép lại. Bất kỳ kết cấu đỡ nào kể cả lớp lót lò của khung thí nghiệm đều không phải thực hiện yêu cầu này. 7.5. Lắp đặt mẫu thử và ngăn cản biến dạng 7.5.1. Yêu cầu chung Mẫu thử và kết cấu đỡ (nếu có sử dụng) phải được lắp đặt trong khung thử nghiệm như trong thực tế. Mẫu th ử được lắp dựng càng gần với mặt phẳng đứng tiếp xúc nhiệt của khung th ử nghiệm hoặc kết cấu đỡ thì càng tốt. Toàn bộ diện tích của mẫu thử phải được tiếp xúc với các điều kiện cấp nhiệt. 7.5.2. Kết cấu đỡ Nếu kích thước của mẫu thử nhỏ hơn lỗ m ở của khung thử nghiệm, th ì mẫu thử phải được lắp đặt trong khung thử nghiệm và phải đạt các yêu cầu sau đây: a) Nếu chiều cao của mẫu thử nh ỏ hơn chiều cao lỗ m ở của khung thử nghiệm thì phải c ó kết cấu đỡ để giảm không gian phần m ở theo chiều cao y ê u cầu. Kết cấu đỡ ph ả i đ ủ ổn định để đ ỡ mẫu thử. b) Nếu chiều rộng của mẫu thử nh ỏ hơn chiều rộng lỗ m ở của khung thử nghiệm th ì phải có kết cấu đ ỡ tiêu chu ẩ n trên các cạnh đứng và phải đ ủ ổ n định để đ ỡ mẫu thử. 7.5.3. Ng ă n cản biến dạng Trong thực tế, nếu chiều rộng kết cấu không lớn hơn chiều rộng cửa l ò , th ì các mép biên của mẫu th ử phải được ngăn c ả n biến dạng như trong thực tế. Trong thực tế chiều rộng của kết cấu lớn hơn chiều rộng cửa lò, thì một cạnh đứng của mẫu không phải ngăn c ả n biến dạng và ở giữa cạnh tự do của mẫu th ử với khung th ử nghiệm phải có khe h ở từ 25 mm đến 50 mm. Khe h ở này phải được chèn kín bằng vật liệu đàn hồi không cháy, ví dụ bông k hoán g, tạo ra mạch được bít kín mà không ngăn c ả n biến dạng tự do chuyển động. Các mép còn lại phải được ngăn cản biến dạng như trong thực tế. 8. Lắp đặt dụng cụ đo 8.1. Đ ầ u đo nhiệt lò thử nghiệm 8.1.1. Bên trong lò th ử nghiệm Đầu đo nhiệt phải được lắp đặt đ ể đo nhiệt của l ò và phải được ph â n bố hợp lý để thu được các số đo đáng tin cậy về nhiệt độ qua các mặt tiếp xúc của mẫu thử. Các đầu đo nhiệt phải được gắn kết và đặt đúng vị trí phù hợp với quy định trong TCVN 9311-1: 2012. 8.1.2. S ố l ượ ng đầu đo nhiệt b ê n trong lò Số lượng đầu đo nhiệt không được ít hơn một tr ê n 1,5 m 2 d iện tích mặt tiếp xúc nhiệt của mẫu thử. Phải có tối thiểu bốn đầu đo nhiệt cho bất kỳ thử nghiệm nào và mỗi đầu đo nhiệt phải định hướng mặt “A" về phía mặt tường sau của lò. 8.2. Đầu đo nhiệt tại bề mặt không tiếp xúc với lửa Đầu đo nhiệt b ề mặt không tiếp xúc với lửa phải được gắn chặt và đặt đúng vị trí phù hợp với quy định trong TCVN 9311-1: 2012. Để xác định nhiệt độ tối đa, các đầu đo nhiệt bề mặt không tiếp xúc với l ử a không được đặt g ầ n hơn 100 mm đến bất kỳ cạnh nào tại các vị trí sau: a) Tại điểm đầu của mẫu th ử và tại điểm giữa chiều rộng; b) Tại điểm đầu của mẫu th ử thẳng hàng với thanh đứng/thanh chống; c) Tại mối liên kết của thanh đứng và thanh ngang trong hệ thống tường không chịu tải; d) Ở giữa chiều cao của cạnh được cố định; e) Ở giữa chiều cao của cạnh tự do; f) Ở giữa chiều rộng vị trí liền kề với chỗ nối nằm ngang (vùng áp lực dương) ; g) Ở giữa chiều cao, v ị trí liền kề với chỗ n ố i thẳng đứng (vùng áp lực d ương). 8.3. Đo biến dạng 8.3.1. Dụng cụ Phải cung cấp các dụng cụ th í ch hợp để xác định diễn biến của độ biến dạng (lớn h ơ n 5 mm) của mẫu th ử trong thời gian thử nghiệm. 8.3.2. V ị trí đo Phép đo phải được tiến hành ở điểm giữa chiều cao của mẫu thử cách 50 mm tính từ cạnh tự do. Khoảng đo ph ả i phù hợp để thể hiện tiến trình chuyển động trong quá trình thử nghiệm. 8.3.3. Hướng dẫn áp dụng Hướng dẫn áp dụng đo độ biến dạng được nêu trong TCVN 9311-1: 2012. CHÚ THÍCH: Việc đo độ bi ế n dạng là yêu c ầ u bắt buộc mặc dù chưa có ti ê u chí t í nh n ă ng liên quan đ ế n vấn đ ề đó. Độ biến dạng của mẫu th ử có th ể là y ế u tố quan trọng khi m ở rộng lĩnh vực áp dụng kết quả thử nghiệm. 9. Quy trình thử nghiệm 9.1. Kiểm tra lò thử nghiệm Việc đo và kiểm tra các điều kiện như nhiệt độ, áp lực trong lò thử nghiệm phải tuân theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012. 9.2. Đo và quan sát Việc giám sát mẫu thử phù hợp với tiêu chí về khả năng mang tải, t í nh toàn vẹn, tính cách nhiệt, được tiến hành đo và quan sát theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012. 10. Tiêu chí về tính năng T í nh chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải phải được đánh giá và so sánh với kh ả năng chịu t ả i, tính toàn vẹn và tiêu ch í về tính cách nhiệt quy định trong TCVN 9311-1: 2012. 11. Đánh giá kết quả thử nghiệm Việc th ử nghiệm được xem là hợp lệ khi các bước được tiến hành theo đúng các hướng dẫn trong phạm vi giới hạn đặc trưng cho các yêu cầu liên quan như: - Dụng cụ th ử nghiệm; - Các điều kiện th ử nghiệm; - Chu ẩ n bị m ẫ u thử; - Lắp đặt dụng cụ; - Quy trình thử nghiệm tuân theo các quy định trong ti ê u chuẩn này. Thử nghiệm cũng được coi là hợp lệ khi các điều kiện tiếp xúc với lửa liên quan đến nhiệt độ lò thử nghiệm, áp lực và nhiệt độ xung quanh vượt quá các giới hạn trên của các dung sai được quy định trong tiêu chuẩn này và TCVN 9311-1:2012. 12. Biểu thị kết quả thử nghiệm Các k ế t qu ả của thử nghiệm chịu lửa phải được trình bày theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012. 13. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo phải tuân theo quy định trong TCVN 9311-1: 2012. Phụ lục A (Tham khảo) Hướng dẫn chung về phương pháp thử nghiệm Kết quả thử nghiệm chịu lửa có th ể áp dụng được cho các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải tương tự không qua thử nghiệm với điều kiện là các điều dưới đây là đúng: a) Chiều cao không tăng; b) Chiều dày không giảm; c) Các điều kiện biên là không đ ổ i; d ) Cường độ đặc trưng và trọng lượng riêng của mọi vật liệu nào là không đ ổ i; e) Tính cách nhiệt kh ô ng gi ả m tại bất kỳ điểm nào; f) Không có sự thay đổi trong thiết kế mặt cắt ngang (ví dụ vị trí của các thanh cốt thép); g) Kích thước các lỗ m ở không tăng; h) Phương pháp b ả o vệ lỗ m ở (ví dụ lắp kính, cửa đi, các hệ thống chèn mạch) là không đổi; i) Vị trí của mọi lỗ m ở là không đổi. MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ định nghĩa 4. Ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt 5. Thiết bị thử nghiệm 6. Điều kiện thử nghiệm 7. Chuẩn bị mẫu thử 7.1. Cấu tạo mẫu 7.2. Kích c ỡ mẫu thử 7.3. Số lượng mẫu thử 7.4. Làm khô mẫu thử 7.5. Lắp đặt mẫu thử và ngăn cản biến dạng 8. Lắp đặt dụng cụ đo 8.1. Đầu đo nhiệt lò thử nghiệm 8.2. Đầu đo nhiệt tại bề mặt không tiếp xúc với lửa 8.3. Đo biến dạng 9. Quy trình thử nghiệm 9.1. Kiểm tra lò thử nghiệm 9.2. Đo và quan sát 10. Tiêu chí về tính năng 11. Đánh giá kết quả thử nghiệm 12. Biểu thị kết quả thử nghiệm 13. Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A 1) TCVN sắp ban hành