TCN68-254:2006

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 về công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành TCN 68 - 254: 2006 CÔNG TRÌNH NGOẠI VI VIỄN THÔNG QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Lời nói đầu Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 “ Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật " quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu đối với công trình ngoại vi viễn thông, nhằm bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng công trình và người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực công trình. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các quy định kỹ thuật để quản lý mạng ngoại vi của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, mỹ quan công trình và đô thị. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 được Vụ Khoa học - Công nghệ biên soạn trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số 49-05-KHKT-TC do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện chủ trì, có tham khảo ý kiến góp ý của đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp và một số chuyên gia trong Ngành. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 được ban hành theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. CÔNG TRÌNH NGOẠI VI VIỄN THÔNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông) 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu đối với công trình ngoại vi viễn thông, nhằm bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng công trình và người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực công trình. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các quy định kỹ thuật để quản lý mạng ngoại vi của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, mỹ quan công trình và đô thị. Tiêu chuẩn này được áp dụng thống nhất đối với các công trình ngoại vi viễn thông của các tổ chức và doanh nghiệp thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với công trình ngoại vi viễn thông sử dụng cáp quang, cáp đồng thả biển hoặc đi ven thềm lục địa và công trình cáp truyền hình. Việc treo cáp viễn thông trên cột điện lực phải được sự đồng ý của chủ sở hữu cột điện lực và phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn này. 1.2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt Công trình ngoại vi - A. Outside Plant Công trình ngoại vi là bộ phận của mạng lưới viễn thông chủ yếu nằm bên ngoài nhà trạm viễn thông, bao gồm tất cả các loại công trình cáp viễn thông sợi đồng, sợi quang được treo nổi, chôn trực tiếp, đi trong cống bể, đi trong các đường hầm và các trang thiết bị phụ trợ. Cáp viễn thông - A. Telecommunication Cable Cáp viễn thông là tên gọi chung chỉ cáp đồng và cáp quang được dùng để truyền thông tin trong mạng viễn thông thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Cáp quang - A. Optical fiber cable Cáp quang là cáp viễn thông dùng các sợi dẫn quang làm môi trường truyền dẫn tín hiệu. Cáp đồng - A. Copper cable Cáp đồng là cáp viễn thông dùng các sợi đồng làm môi trường truyền dẫn. Công trình cáp treo - A. Aerial cable plant Công trình cáp treo là tên gọi chung chỉ các công trình cáp viễn thông và dây kim loại treo trên cột hoặc các cấu trúc đỡ khác. Công trình cáp trong cống bể - A. Underground cable plant Công trình cáp trong cống bể là tên gọi chung chỉ các công trình cáp viễn thông và dây kim loại đi trong hệ thống cống bể. Công trình cáp chôn trực tiếp - A. Buried cable plant Công trình cáp chôn trực tiếp là tên gọi chung chỉ các công trình cáp viễn thông được chôn trực tiếp ở trong đất. Cáp nhập trạm - A. Tip cable (connector stub) Cáp nhập trạm là đoạn cáp viễn thông nối từ bể nhập trạm hoặc phòng hầm cáp vào đến giá đấu dây MDF. Cáp chính - A. Main (Primary/Feeder) cable Cáp chính là đoạn cáp viễn thông từ giá đấu dây (MDF) tới tủ cáp, hộp cáp, măng sông rẽ nhánh đầu tiên. Cáp chính còn gọi là cáp gốc, cáp sơ cấp hay cáp phi đơ. Cáp phối - A. Distribution Cable Cáp phối là cáp viễn thông nối giữa các tủ cáp hoặc cáp nối từ tủ cáp tới các hộp cáp. Cáp phối còn gọi là cáp ngọn hay cáp thứ cấp. Cáp treo - A. Aerial Cable Cáp treo là cáp viễn thông được chế tạo để lắp đặt trên hệ thống đường cột và các cấu trúc đỡ khác. Cáp cống - A. Duct Cable/Conduit Cable Cáp cống là cáp viễn thông được chế tạo để lắp đặt trong các hệ thống ống hoặc cống bể. Cáp chôn trực tiếp - A. Buried Cable Cáp chôn trực tiếp là cáp viễn thông được chế tạo để chôn trực tiếp trong đất. Cáp thuê bao - A. Lead-In cable Cáp thuê bao là đoạn cáp viễn thông từ hộp cáp, hố cáp đến tường nhà thuê bao. Cáp thuê bao còn gọi là cáp vào nhà thuê bao hay dây thuê bao. Thành phần kim loại - A. Metallic member Thành phần kim loại là bộ phận bằng kim loại của cáp không dùng để truyền dẫn tín hiệu, như vỏ bảo vệ, dây tiếp đất dọc cáp, màng ngăn ẩm hoặc thành phần gia cường cho cáp. Cột treo cáp - A. Pole Cột treo cáp là cột bằng thép hoặc bê tông cốt thép dùng để treo cáp viễn thông. Cột góc - A. Angle pole Cột góc là cột mà tại vị trí đó hướng tuyến cáp treo trên cột bị thay đổi. Phòng hầm cáp - A. Cable Vault Phòng hầm cáp là một khoang ngầm hoặc nổi, nơi kết nối cáp bên ngoài và cáp nhập trạm. Đường hầm - A. Tunnel Đường hầm là một kết cấu có các dạng và kích thước khác nhau, đủ lớn được đặt dưới mặt đất dùng để lắp đặt các công trình ngoại vi viễn thông và cả các trang thiết bị của nhiều ngành khác (điện lực, cấp thoát nước...), nhân viên có thể đi lại trong đường hầm để lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị được lắp đặt. Bể cáp - A. Jointing Chamber (MH/HH) Bể cáp là tên gọi chung chỉ một khoang ngầm dưới mặt đất dùng để lắp đặt cáp, chứa các măng sông và dự trữ cáp. Hầm cáp - A. Manhole (MH) Hầm cáp là bể cáp có kích thước đủ lớn, thường có trần hầm, nhân viên có thể xuống lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng. Hố cáp - A. Handhole (HH) Hố cáp là bể cáp có kích thước nhỏ, không có trần hầm, thường xây dựng trên tuyến nhánh để dẫn cáp cống tới tủ cáp, hộp cáp và nhà thuê bao. Cống cáp - A. Conduit/Duct Cống cáp là những đoạn ống được ghép nối với nhau chôn ngầm dưới đất hoặc để nổi để bảo vệ và dẫn cáp. Khoảng bể - A. Span of Manhole Khoảng bể là khoảng cách giữa hai tâm của hai bể cáp liền kề nhau. Trần hầm - A. Manhole top Trần hầm là phần bên trên hầm bao gồm vai (thành), cổ và nắp hầm. Nắp bể - A. Chamber cover Nắp bể là phần có thể đậy hoặc mở ra để thi công cáp. Rãnh cáp - A. Trench Rãnh cáp là rãnh đào dùng để lắp đặt cống cáp hoặc đặt cáp chôn trực tiếp. Tủ cáp - A. Cross connection cabinet (CCC) Tủ cáp là một kết cấu dạng khung hộp, đủ lớn bằng kim loại hoặc polyme kín, chống được nước mưa, trong đó có các phiến nối dây với tổng dung lượng lớn hơn 50 đôi, dùng để nối cáp chính với cáp phối hoặc nối giữa các cáp phối. Tủ cáp được đặt lên bệ xây ngay trên bề mặt đất hoặc treo trên cột, gắn trên tường. Hộp cáp - A. Distribution Point (DP) Hộp cáp là kết cấu dạng hộp, nhỏ bằng kim loại hoặc polyme kín, chống được nước mưa, trong đó có các phiến nối dây với tổng dung lượng từ 10 đôi đến 50 đôi, dùng để nối cáp phối với cáp thuê bao. Hộp cáp được treo trên cột hoặc gắn trên tường. Măng sông cáp - A. Closure/Joint Closure Măng sông cáp là phụ kiện dùng để nối liền cáp, bảo đảm kín nước. Măng sông cáp có nhiều hình dạng khác nhau, có hai hoặc nhiều đầu nối. 2. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp treo 2.1. Điều kiện sử dụng cáp treo 2.1.1. Việc sử dụng cáp treo phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương. 2.1.2. Các trường hợp sau đây được sử dụng cáp treo: a) Những nơi địa chất không phù hợp với công trình chôn ngầm, như đường dốc hơn 30 o , trên bờ vực, vùng đất đá, đầm lầy, vùng đất thường xuyên bị xói lở. b) Những nơi chưa có quy hoạch đô thị, dân cư, chưa có đường giao thông hoặc kế hoạch mở đường giao thông. c) Chỉ sử dụng 1 đến 2 sợi cáp quang hoặc cáp đồng dung lượng không quá 50 đôi. d) Cung cấp các dịch vụ tạm thời trong khi chờ sửa chữa mạng cáp bị hư hỏng hoặc để chuyển hướng cáp ở những vị trí cáp chuyển hướng gấp. 2.1.3. Các trường hợp sau đây không được sử dụng cáp treo: a) Tổng dung lượng của các cáp đồng treo lớn hơn 400 đôi. b) Cáp vượt qua đường cao tốc, đường giao thông có độ rộng lớn hơn 100 m và các đường trọng điểm theo quy định của địa phương. 2.2. Yêu cầu đối với cáp treo 2.2.1. Cáp đồng và cáp quang treo trên cột là loại có kèm sẵn dây treo (cáp hình số 8). 2.2.2. Dung lượng tối đa của một cáp đồng treo trên cột tuỳ thuộc vào đường kính dây và được quy định tại bảng 2.1. Bảng 2.1: Dung lượng tối đa của một cáp đồng treo trên cột Đường kính dây, d (mm) Số đôi dây cho phép lớn nhất 0,4 400 0,5 300 0,65 150 0,9 100 2.3. Yêu cầu đối với cột treo cáp 2.3.1. Yêu cầu chung Cột treo cáp viễn thông bằng bê tông cốt thép hoặc thép hình, phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật. Các cột góc và cột chịu lực (cột nối cao, cột vượt đường) phải được thiết kế củng cố cột. Thiết kế củng cố cột có thể bằng dây co, chân chống, xây ụ quầy, đổ bờ lốc cột hoặc làm cột ghép. 2.3.2. Yêu cầu về độ chôn sâu của cột treo cáp Độ chôn sâu của cột treo cáp phụ thuộc vào cấp đất tại nơi chôn cột và chiều dài cột, được quy định tại bảng 2.2. Bảng 2.2: Độ chôn sâu của cột phụ thuộc vào chiều dài cột và cấp đất Chiều dài cột (m) Độ chôn sâu của cột (m) đối với đất cấp I, II, III Độ chôn sâu của cột (m) đối với đất cấp IV 6 1,4 0,9 7 1,6 1,0 8 1,8 1,0 10 1,8 1,2 Ghi chú: 1. Cấp đất được xác định theo Quy định của Bộ Xây dựng. 2. Đối với đất cấp IV phải thực hiện đổ bờ lốc cột hoặc xây ụ quầy quanh chân cột sao cho phần chân cột nằm trong đất và ụ quầy như quy định đối với đất cấp I, II, III. 3. Khi nối cao thêm cột thì phải củng cố cột bằng dây co. 2.3.3. Yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp và độ chùng tối thiểu của cáp treo a) Khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp trên cùng một tuyến là 70 m. b) Độ chùng tối thiểu của cáp treo quy định tại Phụ lục A. 2.3.4. Yêu cầu về cột treo cáp dưới đường dây điện lực a) Cột treo cáp viễn thông dưới đường dây điện lực tại chỗ giao chéo phải đảm bảo khoảng cách từ đỉnh cột đến dây điện lực thấp nhất không nhỏ hơn: · 5 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 10 kV; · 6 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 35 kV; · 7 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 110 kV; · 8 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 220 kV. b) Không bố trí cột treo cáp viễn thông dưới dây dẫn của đường dây 500 kV. c) Cột treo cáp viễn thông dựng cạnh đường dây 500 kV phải đảm bảo: · Khoảng cách từ đỉnh cột treo cáp viễn thông đến dây dẫn thấp nhất của đường dây 500 kV không nhỏ hơn 20 m. · Khoảng cách từ cột treo cáp viễn thông đến hình chiếu lên mặt đất của dây dẫn gần nhất của đường dây 500 kV không nhỏ hơn 15 m. 2.4. Yêu cầu đối với tuyến cáp treo 2.4.1. Yêu cầu chung Tuyến cáp treo phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: a) Tuyến cáp treo phải thẳng, ít vòng góc. b) Tuyến cáp phải đi ngoài phạm vi giới hạn an toàn của các công trình khác như đường sắt, đường ô tô, đê điều, nhà máy, hầm mỏ, khu vực quân sự, sân bay (trừ trường hợp được quy định hoặc cho phép). c) Tuyến cáp không giao chéo qua đường sắt, đường ô tô, trường hợp bất khả kháng cho phép giao chéo theo phương án thuận lợi nhất cho thi công và quản lý, bảo dưỡng sau này. d) Không được cho tuyến cáp treo vượt trên đường dây điện cao thế mà phải đi xuống dưới. Không được cho tuyến cáp treo vượt đường cao tốc mà phải đi ngầm dưới đất. e) Không được bố trí 2 cột góc liên tiếp không cùng hướng (góc chữ Z). Trường hợp vì địa hình bắt buộc thì phải bố trí giữa 2 cột góc ít nhất 1 cột trung gian. f) Không được bố trí cột góc làm cột vượt qua đường giao thông, cột lắp tủ hoặc hộp cáp. g) Không được bố trí cột góc quá nặng mà chia làm nhiều góc liên tiếp có giác thâm bằng nhau, trừ trường hợp bất khả kháng do địa hình không cho phép (hình 2.1). Hình 2.1: Xác định giác thâm 2.4.2. Yêu cầu về khoảng cách thẳng đứng giữa cáp treo và các công trình khác a) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép giữa cáp treo đến các công trình kiến trúc khác, tính ở điểm treo cáp thấp nhất theo quy định tại bảng 2.3. b) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp viễn thông cao nhất đến dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo theo quy định tại bảng 2.4. c) Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp viễn thông, phụ kiện treo cáp viễn thông và dây điện lực khi dùng chung cột theo quy định tại bảng 2.5. Bảng 2.3: Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp treo đến mặt đất và các phương tiện giao thông Vị trí Khoảng cách (m) Ghi chú Vượt qua đường ô tô khi: + Không có xe cần trục đi qua + Có xe cần trục đi qua 4,5 5,5 Vượt qua đường sắt: + Trong ga đường sắt + Ngoài ga đường sắt 7,5 6,5 Tính đến mặt đường ray Vượt qua đường tàu điện, xe điện hoặc xe buýt điện 8 Vượt qua đường thuỷ có tàu bè đi lại ở bên dưới 1 Tính đến điểm cao nhất của phương tiện giao thông đường thuỷ tại thời điểm nước cao nhất Vượt qua ngõ, hẻm không có xe ô tô đi lại bên dưới 4 Dọc theo đường ô tô 3,5 Các công trình cố định 1 Tính đến điểm gần nhất của công trình Bảng 2.4: Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp viễn thông cao nhất đến dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo Điện áp của đường dây điện lực (kV) Khoảng cách thẳng đứng cho phép (m) khi: Đường dây điện lực có trang bị dây chống sét Đường dây điện lực không có trang bị dây chống sét Đến 10 2 4 Đến 35 3 4 Đến 110 3 5 Đến 220 4 6 Đến 500 5 - Ghi chú: 1. Khi cáp viễn thông giao chéo với đường dây điện lực có điện áp từ 1 kV trở xuống, khoảng cách nhỏ nhất ở chỗ giao chéo là 0,6 m. 2. Cho phép cáp viễn thông giao chéo đi trên đường dây điện lực có điện áp không quá 380 V, nhưng cáp viễn thông phải bảo đảm các quy định sau: a) Cáp phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 1,5. b) Vỏ bọc cáp phải bảo đảm chịu được điện áp lớn hơn 2 lần điện áp của dây điện lực. c) Khoảng cột thông tin vượt chéo phải rút ngắn, cột ở 2 đầu khoảng vượt chéo phải chôn vững chắc và có gia cố. Bảng 2.5: Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp viễn thông, phụ kiện treo cáp viễn thông và dây điện lực khi dùng chung cột Điện áp của đường dây điện lực (kV) Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m) Đến 1 1,25 Đến 22 3 Trên 22 Không được treo cáp viễn thông 2.4.3. Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp treo và công trình kiến trúc khác Khoảng cách ngang nhỏ nhất từ cáp treo đến các công trình kiến trúc khác theo quy định tại bảng 2.6. Bảng 2.6: Khoảng cách ngang nhỏ nhất từ cáp treo đến các công trình kiến trúc khác Loại kiến trúc Khoảng cách (m) Đường cột treo cáp tới đường ray tàu hoả 4/3 chiều cao cột Đường cột treo cáp tới nhà cửa và các vật kiến trúc khác (*) 3,5 Đường cột treo cáp tới mép vỉa hè, mép đường bộ (*) 0,5 Từ cáp tới các cành cây gần nhất (*) 0,5 Ghi chú: (*) Không bắt buộc nếu điều kiện địa hình, không gian không cho phép. 2.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp treo 2.5.1. Các tuyến cáp đồng và cáp quang có thành phần kim loại phải tuân theo các quy định về tần suất thiệt hại do sét tại Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 135: 2001 “Chống sét cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật”. 2.5.2. Cáp treo là cáp đồng và cáp quang có vỏ bọc kim loại được bọc ngoài một lớp cách điện phải thực hiện tiếp đất như sau: a) Tiếp đất dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp bằng kim loại, khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất gần nhau nhất không lớn hơn 300 m. Trị số điện trở tiếp đất theo quy định tại bảng 2.7. b) Tiếp đất vỏ kim loại cáp tại các hộp cáp. Trị số điện trở tiếp đất theo quy định tại bảng 2.7. Bảng 2.7: Trị số điện trở tiếp đất cho dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp Điện trở suất của đất ( W .m) < 50 51 ÷ 100 101 ÷ 300 301 ÷ 500 > 500 Điện trở tiếp đất ( W ) không lớn hơn 5 6 7 10 12 2.5.3. Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tại tiêu chuẩn này, có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau: a) Duy trì tính liên tục của các thành phần kim loại (dây treo, màng chắn từ...) trên toàn tuyến cáp. b) Lắp đặt các thiết bị bảo vệ trên các đôi dây kim loại tại giao diện đường dây và thiết bị. c) Lựa chọn loại cáp có giá trị dòng gây hư hỏng lớn. 3. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp trong cống bể 3.1. Điều kiện sử dụng cáp trong cống bể 3.1.1. Việc sử dụng cáp trong cống bể phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương. 3.1.2. Công trình cáp trong cống bể được sử dụng trong các trường hợp sau đây: a) Tuyến cáp có dung lượng lớn. b) Trong khu vực đô thị cần phải đảm bảo mỹ quan. c) Các tuyến cáp quan trọng cần đảm bảo độ ổn định tránh các tác động bên ngoài. 3.2. Yêu cầu đối với cáp trong cống bể Cáp đồng và cáp quang đi trong cống bể phải bảo đảm các yêu cầu về cơ, lý, hoá, điện, có khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, chống côn trùng và động vật gặm nhấm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật. 3.3. Yêu cầu đối với hầm cáp, hố cáp (bể cáp) 3.3.1. Vị trí hầm cáp, hố cáp phải thuận tiện cho lắp đặt, bảo dưỡng, khai thác và bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị nhưng không làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông và người đi lại. Không xây dựng hầm cáp, hố cáp tại các vị trí đường giao nhau và những nơi tập trung người đi lại như đường rẽ vào công sở, cơ quan, điểm chờ xe buýt,... 3.3.2. Nắp bể cáp phải ngang bằng so với mặt đường, mặt hè phố, không bập bênh, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện giao thông qua lại và phải ngăn được chất thải rắn lọt xuống hầm cáp, hố cáp. 3.3.3. Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt bể cáp, nắp bể cáp phải chịu được tải trọng như quy định ở bảng 3.1. Bảng 3.1: Khả năng chịu tải trọng của nắp bể cáp Khả năng chịu tải trọng của nắp bể cáp (kN) Vị trí lắp đặt bể cáp Không nhỏ hơn 15 Trên vỉa hè hoặc những nơi ô tô không thể vào được Không nhỏ hơn 125 Trên vỉa hè hoặc bãi đỗ xe khách Không nhỏ hơn 250 Dưới lòng đường ít xe tải đi qua Không nhỏ hơn 400 Dưới đường cao tốc, đường xe tải Không nhỏ hơn 600 Khu vực bến cảng, sân bay 3.4. Yêu cầu đối với tuyến cống bể 3.4.1. Yêu cầu chung Tuyến cống bể phải bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau: a) Tuyến cống bể phải thẳng, ít góc và ngắn nhất. b) Góc đổi hướng tuyến cống bể không lớn hơn 900. Giữa hai hầm hoặc hố cáp liền kề nhau chỉ cho phép có một góc đổi hướng bằng 900. Hình 3.1: Góc đổi hướng tuyến cống bể c) Hệ thống cống bể cáp của mạng ngoại vi phải được qui hoạch đáp ứng với sự phát triển thuê bao trong khoảng từ 10 đến 15 năm. d) Tuyến cống bể phải được chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: · Tuyến cống bể đi dưới vỉa hè hoặc dải phân cách giữa hai làn đường. · Tuyến cống bể dưới lòng đường, đi sát về một bên lề đường, nếu là đường một chiều thì chọn lề bên tay phải theo hướng đi đường một chiều. · Tuyến cống bể không cắt ngang qua đường sắt. Trường hợp bắt buộc phải cắt ngang đường sắt phải chọn vị trí thích hợp cách xa chỗ có mật độ các phương tiện giao thông lớn. e) Khi thiết kế mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các tuyến hầm, hố, cống cáp tại các thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện ngầm hoá tới tận nhà thuê bao; tại các khu vực trung tâm tỉnh, thành phố, những nơi đường phố đã được nâng cấp mở rộng, xây dựng mới có cảnh quan đô thị hiện đại phải thay nắp bể cáp bằng kim loại; Các nắp bể cáp bằng kim loại đưa vào sử dụng trên mạng phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật. 3.4.2. Yêu cầu về độ sâu lắp đặt cống cáp Độ sâu lắp đặt cống cáp tính từ đỉnh của lớp cống cáp trên cùng đến mặt đất phải đảm bảo quy định sau: a) Dưới lòng đường tối thiểu là 0,7 m. b) Dưới vỉa hè hoặc dải đất phân cách đường một chiều tối thiểu là 0,5 m. 3.4.3. Yêu cầu về khoảng cách giữa đường cống cáp với các công trình khác a) Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với các đường ống cấp nước, cống, nước thải, đường điện lực ngầm như quy định trong bảng 3.2. Bảng 3.2: Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với các công trình ngầm khác Trạng thái đi gần của đường cống cáp Khoảng cách nhỏ nhất đến các công trình ngầm khác (m) Đường ống nước, cỡ ống F (mm) Cống nước thải Các ống dẫn khí, xăng dầu Cáp điện lực < 300 300 ÷ 400 > 400 Song song 1 1,5 2 1 0,6 0,6 Giao chéo 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,5 Ghi chú: 1. Trong mọi trường hợp tuyến cống cáp khi đi gần các công trình ngầm khác phải tuân theo quy định về khoảng cách an toàn của công trình ngầm này. 2. Cáp viễn thông ngầm khi vượt qua cáp điện lực phải đi bên trên cáp điện lực ngầm. Trường hợp một trong hai cáp có vỏ bọc bằng kim loại hoặc được đặt trong ống kim loại thì khoảng cách tại chỗ giao chéo có thể giảm xuống 0,25 m. 3. Trong trường hợp đặc biệt không thể đạt được khoảng cách song song với cáp điện lực như quy định trong bảng này, cho phép giảm khoảng cách đó xuống đến 0,25 m đối với cáp điện lực có điện áp đến 10 kV. Đối với cáp điện lực có điện áp lớn hơn 10 kV thì cho phép khoảng cách đó giảm xuống 0,25 m nhưng một trong hai cáp đó phải đặt trong ống kim loại. b) Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với đường sắt và xe điện như quy định trong bảng 3.3. Bảng 3.3: Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với đường sắt và đường xe điện Trạng thái đi gần của đường cống cáp Khoảng cách nhỏ nhất đến các công trình khác (m) Đường sắt Đường xe điện Song song 1 2 Giao chéo 1,2 1,1 Ghi chú: 1. Khoảng cách song song của đường cống cáp với đường sắt được tính từ tuyến cáp chôn tới chân taluy đường sắt gần nhất. 2. Cáp đồng và cáp quang đi ngầm qua đường sắt và đường xe điện, phải đặt trong ống thép hoặc ống nhựa bọc bê tông dài ra về hai phía so với đường ray ngoài cùng mỗi bên tối thiểu là 3 m. 3. Phải tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn của các công trình lân cận đường cống cáp. c) Khoảng cách giữa đường cống cáp với một số kiến trúc khác như quy định trong bảng 3.4. Bảng 3.4: Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường cống cáp với một số kiến trúc khác Loại kiến trúc Khoảng cách nhỏ nhất (m) khi cống cáp đi Song song Giao chéo Cột điện, cột treo cáp viễn thông 0,5 - Mép vỉa hè 1,0 - Móng cầu vượt, đường hầm 0,6 - Móng tường, hàng rào 1,0 - 3.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp trong cống bể 3.5.1. Cáp đồng và cáp quang có thành phần kim loại trong cống bể phải tuân thủ các quy định về tần suất thiệt hại do sét tại Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 135: 2001 “Chống sét cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật”. 3.5.2. Đối với cáp đồng, phải nối đất vỏ bọc kim loại và đai sắt dọc theo tuyến cáp tại các vị trí hầm cáp. Khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất gần nhau nhất không lớn hơn 300 m. Điện trở tiếp đất được quy định trong bảng 3.5. Bảng 3.5: Điện trở tiếp đất vỏ kim loại của cáp đồng Điện trở suất của đất ( W .m) ≤ 100 101 ÷ 300 301 ÷ 500 > 500 Điện trở tiếp đất ( W ) không lớn hơn 20 30 35 45 3.5.3. Đối với cáp quang có thành phần kim loại, phải thực hiện tiếp đất thành phần kim loại dọc theo tuyến cáp như đối với cáp đồng. 3.5.4. Nếu chuyển tiếp cáp (cáp đồng và cáp quang) đi trong cống bể sang cáp treo, thì tại chỗ nối giữa cáp treo và cáp đi trong cống bể phải tiếp đất các thành phần kim loại (màng chắn từ, dây tiếp đất dọc cáp, dây gia cường và dây treo cáp bằng kim loại). 3.5.5. Để hạn chế rủi ro thiệt hại do sét, có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau: a) Đảm bảo và duy trì tính liên tục của các thành phần kim loại (màn chắn điện từ, thành phần gia cường...) tại các mối nối và tại các tủ cáp, hộp cáp dọc tuyến. b) ở nơi có hoạt động dông sét cao phải sử dụng loại cáp có lớp vỏ nhôm hoặc vỏ nhôm - thép có bọc ngoài bằng Polyethylene (PE). c) Sử dụng các thiết bị bảo vệ phù hợp ở các vị trí phù hợp. d) Sử dụng dây chống sét: Hiệu quả bảo vệ của dây chống sét được xác định thông qua hệ số che chắn (h). Việc xác định hệ số che chắn của dây chống sét theo quy định tại Phụ lục B. 4. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp chôn trực tiếp 4.1. Điều kiện sử dụng cáp chôn trực tiếp 4.1.1. Việc sử dụng cáp chôn trực tiếp phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương. 4.1.2. Cáp chôn trực tiếp được sử dụng trong các trường hợp sau đây: a) Tuyến cáp có dung lượng lớn, ít có nhu cầu điều chỉnh. b) Tuyến cáp có yêu cầu chi phí xây lắp thấp và thời gian lắp đặt ngắn. c) Trong vùng hoặc khu vực đã hoặc tương đối ổn định về các công trình xây dựng. d) Các tuyến cáp cần đảm bảo độ ổn định tránh các tác động bên ngoài. 4.2. Yêu cầu đối với cáp chôn trực tiếp Cáp viễn thông chôn trực tiếp là loại cáp có vỏ bằng kim loại hoặc chất dẻo đặt trực tiếp trong đất. Cáp đồng và cáp quang chôn trực tiếp phải bảo đảm các yêu cầu về cơ, lý, hoá, điện có khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, chống côn trùng và động vật gặm nhấm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật. 4.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp chôn trực tiếp 4.3.1. Yêu cầu chung Tuyến cáp chôn trực tiếp phải bảo đảm: a) Tuyến cáp ổn định, lâu dài. b) Tuyến cáp phải ngắn nhất, ít vòng góc. c) Đảm bảo khoảng cách an toàn từ cáp đến các công trình ngầm khác như đường ống cấp nước, cống nước thải, cáp điện lực đi trong cống ngầm theo quy định tại bảng 3.2. d) Đảm bảo khoảng cách nhỏ nhất giữa tuyến cáp chôn trực tiếp với đường sắt và xe điện theo quy định tại bảng 3.3. e) Đảm bảo khoảng cách nhỏ nhất giữa tuyến cáp chôn trực tiếp với một số kiến trúc khác theo quy định tại bảng 3.4. f) Tuyến cáp phải đảm bảo ít gây thiệt hại nhất về hoa màu, cây cối và phải có sự thoả thuận của cơ quan hữu quan và người sở hữu. g) Trường hợp bắt buộc phải sử dụng cáp chôn trực tiếp tại khu vực đang trong quá trình xây dựng hoặc chưa ổn định về kiến trúc xây dựng đô thị thì phải sử dụng băng báo hiệu phía trên cáp chôn ít nhất 10 cm, hoặc sử dụng cột mốc để báo hiệu. Hình 4.1: Đặt dải băng báo hiệu trên tuyến cáp chôn trực tiếp h) Tuyến cáp chôn trực tiếp phải tuân theo thứ tự ưu tiên như sau: · Địa hình bằng phẳng. · Nếu chôn cáp trong các đô thị, thì tốt nhất là đi dưới vỉa hè hoặc dải phân cách giữa hai làn đường. · Nếu phải đi dưới lòng đường thì đi sát về một bên lề đường, nếu là đường một chiều thì chọn lề bên tay phải theo hướng đi đường một chiều. 4.3.2. Yêu cầu đối với rãnh cáp a) Chỉ được phép lắp đặt tối đa 4 cáp trong một rãnh. b) Độ sâu của rãnh cáp phụ thuộc vào cấp đất như quy định tại bảng 4.1. Bảng 4.1: Độ sâu của rãnh cáp Loại cáp Độ sâu của rãnh cáp (m) ứng với cấp đất Cấp I, II Cấp III Cấp IV Cáp đồng 0,9 0,5 0,3 Cáp quang 1,2 0,7 0,5 Ghi chú: 1. Nếu cáp đồng và cáp quang chôn chung một rãnh phải áp dụng độ sâu của rãnh cáp quang. Các cáp cùng loại phải được bố trí về một phía của rãnh. 2. Nếu không thể đạt được độ sâu rãnh cáp như quy định (do có đá ngầm, địa hình núi đá...) hoặc lắp đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hỏng do đào bới, xói lở thì cần phải thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp. 4.3.3. Yêu cầu về khoảng cách an toàn giữa cáp viễn thông chôn trực tiếp và hệ thống điện lực a) Khoảng cách cho phép giữa cáp viễn thông chôn trực tiếp và hệ thống tiếp đất điện lực Để tránh ảnh hưởng tăng điện thế đất do dòng điện sự cố chảy qua các hệ thống tiếp đất điện lực, cáp viễn thông có vỏ kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất phải cách xa tiếp đất của điện lực. Nếu điều kiện của vùng không thể cách xa, phải sử dụng cáp viễn thông có vỏ bọc chịu điện áp cao hoặc đặt cáp trong ống nhựa cách ly với đất. ở những khu vực có độ tăng điện thế đất quá lớn, cần thay cáp đồng bằng cáp quang hoặc sử dụng hệ thống vi ba để thay thế. Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp viễn thông có vỏ kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất và tiếp đất của hệ thống điện cao thế được quy định tại bảng 4.2. Bảng 4.2: Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp viễn thông có vỏ kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất và tiếp đất của hệ thống điện cao thế (m) Điện trở suất của đất ( W .m) Loại mạng điện Khu vực lắp đặt Có trung tính cách ly với đất hoặc nối đất qua cuộn triệt hồ quang Có trung tính nối đất trực tiếp Nhỏ hơn 50 2 5 5 10 Thành thị Nông thôn 50 - 500 5 10 10 20 Thành thị Nông thôn 500 - 5000 10 20 50 100 Thành thị Nông thôn Lớn hơn 5000 10 20 50 100 - 200 (*) Thành thị Nông thôn Ghi chú: (*) Khoảng cách 200 m trong khu vực có điện trở suất của đất lớn hơn 10.000 W .m. b) Khoảng cách ngang giữa cáp viễn thông và cáp điện cao thế cùng chôn trực tiếp trong đất theo quy định trong bảng 4.3. Bảng 4.3: Khoảng cách giữa cáp viễn thông và cáp điện cao thế cùng chôn trực tiếp trong đất (m) Loại đất Đất ổn định Đất không ổn định 1,0 1,5 c) Để phòng chống tiếp xúc trực tiếp giữa cáp điện lực và cáp viễn thông chôn trực tiếp khi giao chéo phải cho cáp viễn thông vào ống PVC cứng và đặt giao chéo trên cáp điện cao thế, khoảng cách theo quy định tại bảng 3.2. 4.4. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp chôn trực tiếp 4.4.1. Tiếp đất và chống sét cho cáp chôn trực tiếp theo quy định tại mục 3.5. 4.4.2. Quy cách sử dụng dây chống sét ngầm như sau: a) Không cần dùng dây chống sét, khi: r < 100 W .m; b) Dùng một dây chống sét ngầm, khi: r = 100 W .m ÷ 1000 W .m; c) Dùng hai dây chống sét ngầm, khi: r = 1000 W .m ÷ 3000 W .m; d) Đặt cáp trong ống thép, khi: r > 3000 W .m. Hiệu quả bảo vệ của dây chống sét được xác định thông qua hệ số che chắn ( h ). Xác định hệ số che chắn của dây chống sét theo quy định tại Phụ lục B. 5. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp trong đường hầm 5.1. Điều kiện sử dụng cáp trong đường hầm 5.1.1. Việc sử dụng cáp trong đường hầm phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương. 5.1.2. Ưu tiên chọn đường hầm đã có sẵn và được đơn vị chủ quản đường hầm cho phép dùng chung để lắp đặt cáp viễn thông. 5.1.3. Sử dụng cáp trong đường hầm tại những khu vực có nhiều cáp mà dung lượng ống tại cống bể không đáp ứng được, đặc biệt là các khu vực nhập đài, khi dung lượng trên 10.000 đôi sợi, đường hầm cáp được thiết kế từ phòng hầm cáp đến hầm cáp đầu tiên. 5.2. Yêu cầu đối với cáp lắp đặt trong đường hầm Cáp viễn thông đi trong đường hầm phải bảo đảm các yêu cầu về cơ, lý, hoá, điện có khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, chống côn trùng và động vật gặm nhấm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật. 5.3. Yêu cầu kỹ thuật của đường hầm 5.3.1. Đường hầm phải được xây dựng bằng vật liệu chịu lửa. Các thành phần kim loại bên trong đường hầm như ke đỡ cáp, các chi tiết cố định, định vị,... phải làm bằng thép mạ kẽm. 5.3.2. Đường hầm phải có lối đi thuận tiện cho việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng. Chiều cao lối đi trong đường hầm tối thiểu phải bằng 1,9 m và chiều rộng tối thiểu phải bằng 0,7 m. Độ sâu của đường hầm tính từ trần hầm tới mặt đất phải tính toán sao cho không ảnh hưởng đến các công trình ngầm bên trên. 5.3.3. Đường hầm cáp phải được trang bị một hệ thống chiếu sáng thích hợp bằng nguồn điện đảm bảo cho công việc lắp đặt, hàn nối, bảo dưỡng và sửa chữa. 5.3.4. Đường hầm phải được trang bị hệ thống thông hơi, thông gió đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm, chống cháy nổ, chống ăn mòn, ngăn khói xâm nhập, giảm bớt các khí độc do hàn nối. 5.3.5. Bên trong đường hầm phải có biển báo chỉ rõ các lối ra vào đường hầm và các cửa thoát hiểm (nếu có). 5.3.6. Phải đảm bảo điều kiện môi trường trong đường hầm không gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người trong khi làm việc hoặc kiểm tra. 5.3.7. Đường hầm dùng chung cho nhiều ngành khác nhau như viễn thông, điện lực, cấp nước, thoát nước... phải có sự thống nhất về vị trí, không gian lắp đặt các thiết bị trong đường hầm (cáp điện lực, đường ống cấp và thoát nước…) và phải đảm bảo các điều kiện an toàn cho cáp viễn thông. 5.4 Yêu cầu lắp đặt cáp trong đường hầm 5.4.1. Phải có không gian dự phòng để lắp đặt cáp sau này. 5.4.2. Phải có khoảng hở giữa thành đường hầm và các đường ống, giữa các đường ống với nhau để thuận tiện cho bảo dưỡng và sửa chữa. 5.4.3. Không lắp đặt cáp quang trực tiếp vào ống có đường kính lớn hoặc ống có sẵn cáp đồng. Phải sử dụng ống phụ trong các ống có đường kính lớn để lắp đặt cáp quang. 5.4.4. Khoảng cách giữa ống dẫn cáp thông tin với cáp điện lực tối thiểu là 0,3 m. 5.4.5. Phải có các biện pháp thích hợp để chống côn trùng gặm nhấm và chống ăn mòn điện hoá cho cáp. 5.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp trong đường hầm Tiếp đất và chống sét cho cáp trong đường hầm theo quy định tại mục 3.5. 6. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp qua sông 6.1. Điều kiện sử dụng cáp qua sông 6.1.1. Việc sử dụng cáp qua sông phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương. 6.1.2. Cáp qua sông được sử dụng trong các trường hợp sau: Khi tuyến cáp vượt qua các đoạn sông, hồ lớn... mà các phương pháp lắp đặt cáp khác không thể thực hiện được. Cáp qua sông có thể được thiết kế đặt trên cầu, treo qua sông hoặc thả qua sông. 6.2. Yêu cầu đối với cáp qua sông 6.2.1. Cáp thả qua sông phải được chọn có độ gia cường phù hợp với tốc độ dòng chảy và độ sâu của lòng sông. 6.2.2. Cáp đặt trên cầu phải chịu được rung, hoặc có biện pháp chống rung. 6.2.3. Cáp treo qua sông phải tính toán dây treo bảo đảm độ chùng, lực căng, chịu được tải trọng của bản thân cáp và tác động của gió bão cho khoảng vượt lớn. 6.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp qua sông 6.3.1. Yêu cầu đối với tuyến cáp đặt trên cầu a) Vị trí và kỹ thuật lắp đặt ống dẫn cáp trên cầu phải được sự thoả thuận giữa đơn vị quản lý cầu và các đơn vị quản lý công trình cáp. b) Các ống dẫn cáp phải được lắp đặt chắc chắn trên cầu và không làm ảnh hưởng đến kết cấu và độ vững chắc của cầu. c) Phải bố trí hầm hoặc hố cáp tại hai đầu đoạn cáp qua cầu và dự trữ lượng cáp dư tối thiểu là 5 m đối với cáp đồng và tối thiểu là 15 m đối với cáp quang. d) Phải đánh dấu vị trí cáp qua cầu. 6.3.2. Yêu cầu đối với tuyến cáp treo qua sông a) Chiều cao của cột vượt sông phải đảm bảo tuyến cáp vượt sông có khoảng cách an toàn cho các loại phương tiện giao thông đi lại bên dưới và các yêu cầu khác có liên quan của ngành giao thông. b) Các cột treo cáp qua sông phải được gia cố móng, củng cố bằng dây co, đảm bảo chịu được các tải trọng tác động. c) Không được bố trí cột góc làm cột vượt sông. d) Lực căng của cáp không được vượt quá giới hạn lực căng cho phép của cáp. 6.3.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp thả qua sông a) Vị trí lắp đặt cáp thả qua sông phải cách xa khu vực tàu thuyền neo đậu tối thiểu 100 m. b) Khoảng cách từ cáp viễn thông đến cáp điện lực cùng đặt trong nước, nơi không có tàu thuyền neo đậu không nhỏ hơn 20 m. c) Chiều sâu rãnh cáp tối thiểu là 1,5 m và chiều rộng rãnh cáp tối thiểu là 1 m. d) Cáp thả sông phải được đặt trong ống thép mạ kẽm, đường kính của ống được lựa chọn phù hợp với kích thước cáp lắp đặt bên trong. e) Đoạn ống qua sông phải được đặt vào chính giữa rãnh cáp, sau khi được đặt cố định vào rãnh cáp phải đậy các tấm panen bê tông có kích thước 1000 x 500 x 300 (mm) lên trên ống. f) Phải lấp đầy rãnh cáp đến mặt đáy sông. g) Hai đầu của đoạn cáp qua sông phải bố trí hầm cáp hoặc hố cáp. h) Phải có lượng cáp dư ở hai bên bờ cho việc sửa chữa sau này. Lượng cáp dư đối với cáp đồng tối thiểu là 5 m và lượng cáp dư đối với cáp quang tối thiểu là 15 m. i) Phải đánh dấu đoạn cáp qua sông ở hai bên bờ. 6.4. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp qua sông Tiếp đất và chống sét cho cáp qua sông theo quy định tại mục 3.5. 7. Quy định kỹ thuật đối với cáp thuê bao 7.1. Điều kiện sử dụng cáp thuê bao 7.1.1. Cáp thuê bao được sử dụng khi nối thiết bị đầu cuối nhà thuê bao với điểm đấu cáp của tủ cáp, hộp cáp, hố cáp gần nhất. 7.1.2. Cáp thuê bao được lắp đặt theo một trong hai phương thức: treo nổi hoặc đi ngầm. 7.2. Yêu cầu đối với tuyến cáp thuê bao treo nổi 7.2.1. Yêu cầu chung a) Tuyến cáp thuê bao không dài quá 300 m trong các khu vực đô thị. b) Tại vùng ngoại thành và nông thôn, tuyến cáp thuê bao có thể dài hơn 300 m nhưng phải đảm bảo suy hao đường dây nằm trong phạm vi cho phép của doanh nghiệp. c) Không được kéo cáp thuê bao ngang qua đường, phố; trên các dải phân cách giữa hai làn đường. d) Khi lắp đặt quá 5 cáp thuê bao loại một đôi trên cùng một tuyến, phải thay các sợi cáp này bằng cáp dung lượng lớn hơn (nhiều đôi). e) Cáp thuê bao đi trên tường phải được ghim chặt vào tường ở các vị trí cách đều nhau không quá 1 m. Khi có nhiều cáp thuê bao đi trên tường thì phải cho cáp đi trong ống nhựa và ghim chặt vào tường. 7.2.2. Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình kiến trúc a) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình giao thông, tính từ điểm thấp nhất của cáp được nêu tại bảng 7.1. Bảng 7.1: Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình giao thông Vị trí Khoảng cách (m) Ghi chú Vượt qua ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao 4 Tính đến mặt ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao Dọc theo ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao 3,5 Tính đến mặt ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao Vượt qua đường thuỷ tàu bè đi lại bên dưới 1 Tính đến điểm cao nhất của phương tiện đi lại bên dưới ở thời điểm nước cao nhất. b) Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình kiến trúc khác được nêu tại bảng 7.2. Bảng 7.2: Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình kiến trúc khác Công trình kiến trúc khác Khoảng cách nhỏ nhất (m) Đường dây điện một pha 220 V hoặc ba pha 380 V, kể cả các dây dẫn đất và dây trung tính + Trần + Trong ống 0,1 0,05 Kim thu sét và dây dẫn sét 1,8 Tất cả các dây đất, trừ dây dẫn tiếp đất của kim thu sét 0,05 Các đường ống kim loại (ống nước, nước thải) và kết cấu kim loại của toà nhà 0,05 Các đường ống dẫn khí đốt 0,15 Ghi chú: 1. Khoảng cách trong bảng áp dụng với cả các chỗ giao chéo và đi song song. 2. Nếu không thể đạt được khoảng cách tối thiểu như trong bảng, cáp thuê bao phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC. 7.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp thuê bao đi ngầm 7.3.1. Yêu cầu chung a) Cáp thuê bao đi ngầm tới nhà thuê bao được lắp đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố, ngõ hoặc đường vào nhà thuê bao bằng cách đi trong ống hoặc chôn trực tiếp. b) Độ chôn sâu tối thiểu đối với ống dẫn cáp thuê bao, hoặc cáp thuê bao chôn trực tiếp như sau: · 0,5 m khi đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố; · 0,3 m trong khu vực ngõ, đường vào nhà thuê bao. c) Ở những vị trí không thể lắp đặt cáp ở độ sâu trên phải lắp đặt cáp theo một trong các phương pháp sau: · Cáp đi trong ống thép đặt trong rãnh cáp hoặc trên mặt đất nhưng phải đảm bảo an toàn, mỹ quan và không gây cản trở cho người và phương tiện qua lại. · Cáp đi trong ống nhựa PVC đặt trong rãnh cáp và đậy tấm đan bê tông dày tối thiểu 50 mm bên trên. d) Cáp chôn trực tiếp hoặc đi trong ống khi vào nhà phải đặt trong ống nhựa PVC uốn cong hoặc ống thép. ống được đi ngầm trong móng bê tông hoặc uốn cong phía ngoài nhà với bán kính uốn cong tối thiểu 300 mm. e) Cáp thuê bao ngầm từ dưới đất hoặc hố cáp đi lên tường nhà hoặc cột treo cáp phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC và được ghim chắc chắn vào mặt tường, mặt cột treo cáp bằng các đai ốp hoặc đai thép quấn quanh cột ở các vị trí cách đều nhau không quá 1 m. 7.3.2. Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp thuê bao đi ngầm với các công trình kiến trúc Khoảng cách nhỏ nhất trong đất giữa cáp thuê bao với cáp điện (cáp điện lưới nhà thuê bao) chôn cùng rãnh hoặc giao chéo quy định trong bảng 7.3. Bảng 7.3: Khoảng cách nhỏ nhất trong đất giữa cáp thuê bao với cáp điện chôn cùng rãnh hoặc giao chéo Vị trí Khoảng cách nhỏ nhất trong đất (m) Có ống bảo vệ Có che chắn bảo vệ khác Không có che chắn bảo vệ Chôn dưới vỉa hè, lòng đường, phố 0,1 0,1 0,1 Chôn trong khu vực ngõ, đường vào nhà thuê bao Xem chú ý 1 0,1 0,1 Chú ý 1: 1. Không cần phân cách nếu cả cáp thuê bao và cáp điện được lắp đặt trong ống bảo vệ. 2. Cáp thuê bao lắp đặt chung rãnh với cáp điện phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC cứng. 3. Cáp thuê bao được lắp đặt về một phía của rãnh và ở phía trên cáp điện dọc toàn bộ chiều dài cáp. Tại vị trí giao chéo cáp thuê bao phải ở phía trên cáp điện lực. 4. Khi lắp đặt chung rãnh với cáp điện cần phải xem cáp điện có che chắn bằng tấm đan bê tông, gạch hoặc ống PVC cứng hay không để áp dụng các khoảng cách như quy định trong bảng này. 7.4. Tiếp đất và chống sét cho cáp thuê bao 7.4.1. Cáp thuê bao là cáp treo hoặc cáp chôn phải thực hiện tiếp đất dây treo và vỏ kim loại của cáp. Giá trị điện trở tiếp đất được quy định tại bảng 7.4. 7.4.2. Nếu có thiết bị bảo vệ đường dây thuê bao thì điện trở tiếp đất các thiết bị bảo vệ này phải đảm bảo giá trị quy định tại bảng 7.4. Bảng 7.4: Trị số điện trở tiếp đất cho cáp thuê bao Điện trở suất của đất ( W .m) ≤ 100 101 ÷ 300 301 ÷ 500 > 500 Điện trở tiếp đất ( W ) không lớn hơn 30 45 55 75 8. Các quy định khác 8.1. Quy định lắp đặt tủ, hộp cáp 8.1.1. Yêu cầu chung a) Lắp đặt các tủ cáp, hộp cáp trên công trình công cộng phải tuân thủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý ở địa phương. Nếu lắp đặt trên công trình của chủ sở hữu nào phải được sự đồng ý của chủ sở hữu công trình đó. b) Lắp đặt tủ cáp, hộp cáp phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, mỹ quan và thuận tiện cho bảo dưỡng, xử lý và cung cấp dịch vụ. c) Màng chắn từ của cáp được nối đất tương tự như đối với cáp treo. 8.1.2. Yêu cầu lắp đặt tủ cáp a) Tủ cáp được lắp đặt trên cột hoặc trên bệ xây. Tủ cáp cũng có thể được lắp trong đường hầm. b) Không được lắp đặt tủ cáp tại các cột nằm ngay vị trí giao nhau của đường giao thông. c) Không được lắp đặt tủ cáp trên cột điện lực có treo trạm biến áp. Tủ cáp lắp đặt bên dưới các đường dây điện lực phải là tủ có vỏ bằng vật liệu cách điện. d) Cột lắp đặt tủ cáp phải cách vạch kẻ phần đường dành cho người đi bộ qua đường về phía ngoài khu vực đường giao nhau không nhỏ hơn 5 m. e) Khoảng cách từ mép vỉa hè đến điểm gần nhất của giá đỡ tủ cáp, bệ tủ cáp không nhỏ hơn 30 cm. f) Tủ cáp lắp đặt bên dưới các đường dây điện lực phải là tủ có vỏ bằng vật liệu cách điện. g) Tủ cáp treo trên cột được lắp đặt ở độ cao so với mặt đất là 0,3 m đến 1,5 m ở những khu vực không bị ngập lụt và trên 1,5 m ở những khu vực có ngập lụt. Ghế cáp (nếu có) phải lắp đặt ở vị trí cách đáy tủ cáp 1,2 m. h) Tủ cáp lắp đặt trên bệ phải có độ cao đảm bảo tủ cáp không bị ngập nước khi xảy ra ngập lụt. i) Cáp ngầm đi từ hệ thống cống bể hoặc chôn trực tiếp vào tủ cáp hoặc đi ra khỏi tủ cáp phải được đặt trong ống dẫn cáp bằng nhựa. ống dẫn có thể dùng loại ống PVC cứng, thanh dẫn cáp hoặc ống sun mền; ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp được đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ, khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm. 8.1.3. Yêu cầu lắp đặt hộp cáp a) Hộp cáp được lắp trên cột hoặc trên tường nhà. b) Hộp cáp lắp đặt trên tường phải có khoảng cách đến mặt đất không nhỏ hơn 2 m. Cáp đi vào và dây thuê bao đi ra khỏi hộp cáp phải được đặt trong ống nhựa lắp trên tường nhà hoặc được ghim vào tường bằng ghim kẹp; khoảng cách giữa các đai hoặc ghim kẹp không lớn hơn 50 cm. c) Hộp cáp được lắp trên cột phải có khoảng cách đến mặt đất không nhỏ hơn 2,5 m. Cáp đi vào và dây thuê bao đi ra trên bề mặt cột phải được đặt trong ống nhựa hoặc thanh dẫn cáp. Ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp phải đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ. Khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm. 8.1.4. Tiếp đất cho tủ cáp, hộp cáp a) Dây nối đất tủ cáp, hộp cáp phải là dây đồng bọc, tiết diện dây không nhỏ hơn 25 mm 2 và được đặt trong ống nhựa. b) Trị số điện trở tiếp đất cho tủ cáp, hộp cáp và các thiết bị bảo vệ tại tủ cáp, hộp cáp như quy định tại bảng 2.8. 8.2. Quy định ghi thông tin quản lý tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp và cáp treo 8.2.1.Trên cửa tủ cáp, nắp hộp cáp, nắp bể cáp và cột treo cáp phải ghi thông tin quản lý, bao gồm: a) Thông tin bắt buộc: Tên đơn vị quản lý tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp. Tên đơn vị quản lý là tên đầy đủ hoặc ký hiệu tên của doanh nghiệp, được thể hiện rõ ràng, bền vững theo thời gian. b) Thông tin tùy chọn: · Ký hiệu trạm viễn thông quản lý trực tiếp tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp; · Số của tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp; · Các thông tin khác. 8.2.2. Trên các cáp viễn thông treo nổi, phải gắn thẻ ghi thông tin sở hữu cáp tại các khoảng cách tối đa 300 m. Thẻ ghi thông tin sở hữu cáp được làm bằng vật liệu bền vững, chịu được điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, được gắn chắc chắn vào cáp bằng dây buộc. Trên thẻ có ghi các thông tin sau: a) Thông tin bắt buộc: Tên đơn vị quản lý cáp. Tên đơn vị quản lý là tên đầy đủ hoặc ký hiệu tên của doanh nghiệp, được thể hiện rõ ràng, bền vững theo thời gian. b) Thông tin tùy chọn: · Ký hiệu trạm viễn thông quản lý trực tiếp cáp; · Số của tuyến cáp; · Các thông tin khác. 8.2.3. Trên các cáp viễn thông treo nổi qua các khu vực giao thông theo quy định của cơ quan quản lý ở địa phương, phải treo biển báo độ cao trên sợi cáp thấp nhất và tại vị trí thấp nhất. Biển báo độ cao ghi các thông tin bắt buộc sau: · Tên đơn vị quản lý cáp: Tên đầy đủ hoặc ký hiệu tên của doanh nghiệp; · Chỉ số độ cao: khoảng cách thẳng đứng ngắn nhất của cáp treo so với mặt đường giao thông. · Thông tin trên biển báo độ cao phải được thể hiện rõ ràng, bền vững theo thời gian. PHỤ LỤC A (Quy định) Độ chùng tối thiểu của cáp treo A.1. Độ chùng tối thiểu của cáp treo (S) · Độ chùng tối thiểu của cáp treo S được tính theo công thức: S = ; (1) S là độ chùng tối thiểu, tính bằng mm; f là ứng suất lớn nhất có thể chấp nhận được đối với dây treo khi không có gió, tính bằng kPa; L là chiều dài khoảng cột, tính bằng m; Q S là hệ số tải tĩnh khi không có gió: Q s = (2) Với W t là tổng trọng lượng của cáp, dây treo và chất cách điện, tính bằng kg/km; W b là trọng lượng chỉ của dây treo, tính bằng kg/km. · Mối quan hệ giữa độ chùng tối thiểu S và độ căng tối đa T: T = (3) Trong đó: d là đường kính hoặc đường kính tương đương của dây treo, tính bằng mm. A.2. Bảng tính sẵn độ chùng tối thiểu và độ căng tối đa của cáp treo theo nhiệt độ và chiều dài khoảng cột cho các loại cáp đồng và dây treo cáp khác nhau Xem các bảng A.1 ÷ A.18. Bảng A.1: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 10 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 1120 130 1110 180 1110 240 1070 310 1030 400 990 500 950 620 920 750 890 900 10 1050 140 1050 190 1050 250 1010 330 970 420 940 530 910 650 880 780 860 940 15 990 150 990 200 990 270 960 350 930 440 900 550 870 680 850 820 830 970 20 930 160 930 220 930 280 910 370 880 470 860 580 840 710 820 850 800 1000 25 870 170 870 230 880 300 860 390 840 490 820 610 800 740 790 880 780 1040 30 810 180 820 250 830 320 810 410 800 520 780 640 770 770 760 910 750 1070 35 750 200 770 260 780 340 770 430 760 540 750 660 740 800 730 950 730 1110 40 700 210 720 280 740 360 730 460 720 570 720 690 710 830 710 980 710 1140 50 610 240 630 320 660 400 660 510 660 620 660 750 660 890 660 1040 670 1210 Bảng A.2: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 20 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 1110 180 1100 250 1070 340 1030 440 1000 570 960 710 940 870 910 1040 900 1230 10 1050 190 1040 260 1020 350 990 460 960 590 930 730 910 890 890 1070 870 1260 15 990 200 990 280 970 370 940 480 920 610 900 760 880 920 870 1100 850 1300 20 940 220 940 290 930 390 900 500 890 640 870 790 860 950 840 1130 830 1330 25 880 230 890 310 880 410 870 530 850 660 840 810 830 980 820 1160 810 1360 30 830 240 850 330 840 430 830 550 820 690 810 840 810 1010 800 1190 800 1390 35 790 260 800 340 810 450 800 570 790 710 790 860 790 1030 780 1220 780 1420 40 740 270 760 360 770 470 770 590 770 730 770 890 760 1060 760 1250 760 1450 50 660 310 690 400 710 510 710 640 720 780 720 940 730 1120 730 1300 730 1510 Bảng A.3: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 30 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 1100 210 1060 300 1010 410 970 550 940 700 910 870 890 1060 870 1280 850 1510 10 1040 230 1010 320 970 430 940 570 910 720 890 900 870 7090 850 1300 840 1530 15 990 240 960 330 930 450 900 590 880 750 860 920 850 1120 830 1330 820 1560 20 940 250 920 350 890 470 870 610 850 770 840 950 830 1140 820 1360 810 1590 25 890 260 880 370 860 490 840 630 830 790 820 970 810 1170 800 1380 790 1620 30 850 280 840 380 820 510 810 650 800 820 800 1000 790 1200 790 1410 780 1650 35 800 290 800 400 790 530 790 680 780 840 780 1020 770 1220 770 1440 770 1670 40 760 310 770 420 760 550 760 700 760 860 760 1050 760 1250 760 1470 760 1700 50 690 340 700 460 710 590 720 740 720 720 720 110 730 1300 730 7520 730 1750 Bảng A.4: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 50 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 1080 300 1050 420 1020 570 990 740 970 930 950 1150 930 1390 920 1650 910 1930 10 1030 310 1010 440 990 590 960 760 940 950 930 1170 920 1410 910 1670 900 1960 15 990 330 980 450 960 600 940 780 920 970 910 1190 900 1430 900 1700 890 1980 20 950 340 940 470 930 620 910 800 900 1000 900 1220 890 1460 880 1720 880 2010 25 910 360 910 480 900 640 890 820 890 1020 880 1240 880 1480 870 1740 870 2030 30 880 370 880 500 880 660 870 840 870 1040 870 1260 860 1500 860 1770 860 2050 35 840 380 850 520 850 680 850 860 850 1060 850 1280 850 1520 850 1790 850 2080 40 810 400 830 530 830 690 830 880 840 1080 840 1300 840 1550 840 1810 840 2100 50 760 430 780 570 790 730 800 910 800 1120 810 1340 820 1590 820 1860 820 2140 Bảng A.5: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 70 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 2560 180 2550 250 2550 330 2540 420 2530 520 2520 630 2510 750 2500 880 2490 1020 10 2470 190 2470 260 2460 340 2460 430 2450 530 2450 640 2440 770 2440 900 2430 1050 15 2380 200 2380 270 2380 350 2380 440 2380 550 2380 660 2380 790 2380 920 2380 1070 20 2290 200 2290 280 2300 360 2300 460 2310 560 2310 680 2320 810 2320 950 2320 1100 25 2200 210 2210 290 2220 380 2230 470 2240 580 2250 700 2260 830 2260 970 2270 1120 30 2110 220 2130 300 2140 390 2160 490 2170 600 2190 720 2200 850 2210 1000 2220 1150 35 2030 230 2050 310 2070 400 2090 500 2110 620 2130 740 2140 870 2160 1020 2170 1170 40 1950 240 1970 320 2000 420 2020 520 2050 640 2070 760 2090 900 2110 1040 2130 1200 50 1790 260 1830 350 1860 450 1900 560 1930 670 1960 800 1990 940 2010 1090 2040 1250 Bảng A.6: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 100 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 2550 230 2540 310 2530 410 2520 520 2510 640 2500 780 2490 930 2480 1090 2470 1270 10 2460 230 2460 320 2450 420 2450 530 2440 660 2440 800 2430 950 2430 1120 2420 1300 15 2380 240 2380 330 2380 430 2380 550 2380 670 2380 820 2380 970 2380 1140 2380 1320 20 2300 250 2300 340 2310 450 2310 560 2320 690 2320 840 2330 990 2330 1150 2340 1350 25 2210 260 2230 350 2240 460 2250 580 2260 710 2270 860 2280 1010 2290 1190 2290 1370 30 2130 270 2150 370 2170 470 2190 590 2200 730 2220 880 2230 1040 2240 1210 2250 1400 35 2060 280 2080 380 2110 490 2130 610 2150 750 2170 900 2180 1060 2200 1230 2210 1420 40 1980 290 2010 390 2040 500 2070 630 2100 770 2120 920 2140 1080 2160 1260 2180 1450 50 1840 310 1880 420 1930 530 1960 660 2000 800 2030 960 2060 1120 2080 1300 2100 1500 Bảng A.7: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 10 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 1/2,75 mm Nhiệt độ ( 0 C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 1110 190 1090 260 1050 350 1010 470 970 600 940 740 910 910 890 1100 870 1300 10 1050 200 1040 270 1000 370 970 490 940 620 910 770 890 940 870 1130 850 1330 15 990 210 990 290 950 390 930 510 900 640 880 800 860 970 850 1160 830 1360 20 940 220 940 300 910 410 890 530 870 670 850 820 840 1000 830 1190 820 1390 25 880 240 890 320 870 430 850 550 840 690 830 850 810 1020 810 1210 800 1420 30 840 250 850 340 830 450 820 570 810 720 800 880 790 1050 790 1240 780 1450 35 790 260 800 350 800 470 790 600 780 740 780 900 770 1080 770 1270 770 1480 40 750 280 760 370 760 490 760 620 760 760 760 930 750 1110 750 1300 750 1510 50 670 310 690 410 700 530 710 660 710 810 720 980 720 1160 720 1360 720 1570 Bảng A.8: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 20 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 1/2,75 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 1080 300 1040 420 1010 560 980 730 950 930 930 1150 920 1390 910 1650 900 1930 10 1030 310 1000 430 970 580 950 750 930 950 920 1170 900 1410 890 1670 890 1960 15 990 320 970 450 940 600 930 770 910 970 900 1190 890 1430 880 1700 880 1980 20 950 340 930 460 920 620 900 790 890 990 880 1210 880 1460 870 1720 870 2010 25 910 350 900 480 890 640 880 810 870 1010 870 1240 860 1480 860 1740 860 2030 30 880 360 870 500 860 660 860 830 860 1030 850 1260 850 1500 850 1770 850 2050 35 840 380 840 510 840 670 840 850 840 1060 840 1280 840 1520 840 1790 840 2080 40 810 390 820 530 820 690 820 870 820 1080 820 1300 830 1540 830 1810 830 2100 50 750 420 770 570 780 730 790 910 790 1120 800 1340 800 1590 810 1860 810 2140 Bảng A.9: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 30 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 2560 190 2550 260 2540 340 2530 430 2520 530 2530 640 2510 770 2500 900 2490 1050 10 2470 190 2460 260 2460 350 2460 440 2450 540 2450 660 2440 790 2440 920 2430 1070 15 2380 200 2380 270 2380 360 2380 450 2380 560 2380 680 2380 810 2380 950 2380 1100 20 2290 210 2290 280 2300 370 2300 470 2310 580 2310 700 2320 830 2320 970 2330 1120 25 2200 220 2210 300 2220 380 2230 480 2240 590 2250 720 2260 850 2270 990 2270 1150 30 2120 230 2130 310 2150 400 2160 500 2180 610 2190 740 2200 870 2210 1020 2230 1170 35 2030 240 2050 320 2070 410 2090 520 2110 630 2130 760 2150 890 2160 1040 2180 1200 40 1950 250 1980 330 2000 430 2030 530 2050 650 2070 780 2090 920 2110 1070 2130 1230 50 1800 270 1830 360 1870 460 1900 570 1940 690 1970 820 2000 960 2020 1110 2050 1280 Bảng A.10: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 50 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 2540 260 2530 360 2510 470 2500 590 2490 740 2480 900 2470 1070 2460 1260 2460 1470 10 2460 270 2490 370 2450 480 2440 610 2430 760 2430 920 2420 1090 2420 1280 2420 1490 15 2380 280 2380 380 2380 490 2380 630 2380 770 2380 930 2380 1110 2380 1310 2380 1510 20 2300 290 2310 390 2310 510 2320 640 2320 790 2330 950 2330 1130 2340 1330 2340 1540 25 2220 300 2240 400 2250 520 2260 660 2270 810 2280 970 2290 1150 2300 1350 2310 1560 30 2150 310 2170 410 2190 540 2210 670 2220 830 2240 990 2250 1180 2260 1370 2270 1590 35 2080 320 2110 430 2130 550 2150 690 2170 850 2190 1010 2210 1200 2230 1400 2240 1610 40 2010 330 2040 440 2070 570 2100 710 2130 860 2150 1030 2170 1220 2190 1420 2210 1630 50 1880 350 1930 470 1970 600 2010 740 2040 900 2070 1070 2100 1260 2120 1460 2140 1680 Bảng A.11: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 70 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 4190 220 4180 300 4160 390 4140 500 4120 610 4110 750 4090 890 4080 1050 4060 1220 10 4050 230 4040 310 4030 400 4020 510 4010 630 4010 770 4000 910 3990 1070 3980 1250 15 3910 230 3910 320 3910 410 3910 530 3910 650 3910 780 3910 930 3910 1100 3910 1270 20 3770 240 2780 330 3790 430 3800 540 3800 670 3810 800 3820 950 3830 1120 3830 1300 25 3630 250 3650 340 3670 440 3690 560 3710 680 3720 820 3740 980 3750 1140 3760 1320 30 3500 260 3530 350 3560 460 3580 570 3610 700 3630 840 3650 1000 3670 1170 3690 1340 35 3370 270 3410 360 3450 470 3480 590 3520 720 3550 860 3580 1020 3600 1190 3620 1370 40 3250 280 3300 380 3340 490 3390 610 3430 740 3460 880 3500 1040 3530 1210 3560 1390 50 3010 300 3080 400 3140 520 3200 640 3260 780 3310 930 3360 1090 3400 1260 3440 1440 Bảng A.12: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 100 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 4160 290 4130 400 4110 530 4090 670 4070 840 4050 1010 4040 1210 4030 1430 4010 1660 10 4030 300 4020 410 4010 540 4000 690 3990 850 3980 1030 3970 1230 3970 1450 2960 1680 15 3910 310 3910 430 3910 560 3910 700 3910 870 3910 1050 3910 1250 3910 1470 3910 1710 20 3790 320 3800 440 3810 570 3820 720 3830 890 3840 1070 3840 1270 3850 1490 3860 1730 25 3670 330 3700 450 3720 590 3740 740 3750 910 3770 1090 3780 1290 3800 1510 3810 1750 30 3560 340 3590 460 3630 600 3660 750 3680 920 3700 1110 3720 1310 3750 1560 3760 1770 35 3450 350 3500 480 3540 610 3580 770 3610 940 3640 1130 3670 1330 3690 1560 3710 1800 40 3340 370 3400 490 3460 630 3500 790 3540 960 3580 1150 3610 1360 3640 1580 3670 1820 50 3150 390 3230 520 3300 660 3360 820 3410 1000 3460 1190 3510 1400 3540 1620 3580 1860 Bảng A.13: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 10 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 1/2,75 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 1080 290 1050 410 1020 550 990 720 970 910 950 1120 930 1360 920 1620 910 1890 10 1030 310 1010 430 980 570 960 740 940 930 930 1150 920 1380 910 1640 900 1920 15 990 320 980 440 950 590 940 760 920 950 910 1170 900 1410 890 1660 890 1940 20 950 330 940 460 930 610 910 780 900 980 890 1190 890 1430 880 1690 880 1970 25 910 350 910 470 900 630 890 800 880 1000 880 1210 870 1450 870 1710 870 1990 30 870 360 880 490 870 640 870 820 860 1020 860 1240 860 1470 860 1730 860 2010 35 840 380 850 510 850 660 850 840 850 1040 850 1260 850 1500 850 1760 850 2040 40 810 390 820 520 830 680 830 860 830 1060 830 1280 830 1520 830 1780 840 2060 50 750 420 770 560 780 720 790 900 800 1100 810 1320 810 1560 810 1830 820 2110 Bảng A.14: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 20 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 2550 220 2540 300 2530 390 2520 490 2510 610 2500 740 2490 890 2480 1050 2470 1220 10 2470 220 2460 310 2450 400 2450 510 2440 630 2440 760 2430 910 2430 1070 2430 1230 15 2380 230 2380 320 2380 410 2380 520 2380 650 2380 780 2380 930 2380 1090 2380 1270 20 2290 240 2300 330 2310 430 2310 540 2320 660 2320 800 2330 950 2330 1120 2330 1290 25 2210 250 2220 340 2230 440 2240 550 2260 680 2260 820 2270 970 2280 1140 2290 1320 30 2130 260 2150 350 2160 450 2180 570 2200 700 2210 840 2220 1000 2240 1160 2250 1340 35 2050 270 2080 360 2100 470 2120 590 2140 720 2160 860 2180 1020 2190 1190 2210 1370 40 1980 280 2010 380 2030 480 2060 600 2090 740 2110 880 2130 1040 2150 1210 2170 1390 50 1830 300 1870 400 1910 510 1950 640 1980 780 2010 920 2040 1080 2070 1260 2090 1440 Bảng A.15: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 30 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/1,25 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 2530 300 210 420 2500 550 2490 690 2480 860 2460 1050 2460 1250 2450 1470 2440 1710 10 2450 310 2440 430 2440 560 2430 710 2430 880 2420 1060 2420 1270 2410 1490 2410 1730 15 2380 320 2380 440 2380 570 2380 720 2380 900 2380 1080 2380 1290 2380 1510 2380 1750 20 2310 330 2310 450 2320 590 2330 740 2330 910 2340 1100 2340 1310 2350 1530 2350 1780 25 2240 340 2250 460 2270 600 2280 760 2290 930 2300 1120 2310 1330 2310 1560 2320 1800 30 2170 350 2190 480 2210 620 2230 770 2250 950 2260 1140 2270 1350 2280 1580 2290 1820 35 2100 360 2130 490 2160 630 2180 790 2200 970 2220 1160 2240 1370 2250 1600 2260 1840 40 2040 380 2080 500 2110 650 2140 810 2160 980 2190 1180 2200 1390 2220 1620 2240 1870 50 1920 400 1670 530 2020 680 2050 840 2090 1020 2120 1220 2140 1430 2160 1660 2180 1910 Bảng A.16: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 50 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/1,6 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 4160 290 4130 400 4110 530 4090 670 4070 840 4050 1020 4040 1210 4030 1430 4010 1660 10 4030 300 4020 420 4010 540 4000 690 3990 850 3980 1040 3970 1230 3970 1450 3960 1690 15 3910 310 3910 430 3910 560 3910 710 3910 870 3910 1050 3910 1260 3910 1470 3910 1710 20 3790 320 3800 440 3810 570 3820 720 3830 890 3840 1070 3840 1280 3850 1490 3860 1730 25 3670 330 3700 450 3720 590 3740 740 3750 910 3770 1090 3780 1300 3800 1520 3810 1750 30 3560 340 3590 460 3630 600 3660 750 3680 930 3710 1110 3730 1320 3740 1540 3760 1780 35 3450 360 3500 480 3540 620 3580 770 3610 940 3640 1130 3670 1340 3690 1560 3710 1800 40 3350 370 3400 490 3460 630 3500 790 3540 960 3580 1150 3610 1360 3640 1580 3670 1820 50 3150 390 3230 520 3300 660 3360 820 3420 1000 3460 1190 3510 1400 3540 1620 3580 1870 Bảng A.17: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 70 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/2,0 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 6530 260 6490 360 6460 470 6430 600 6400 740 6370 900 6350 1080 6330 1270 6310 1480 10 6320 270 6300 370 6280 480 6270 620 6250 760 6240 920 6230 1100 6220 1290 6210 1500 15 6110 280 6110 380 6110 500 6110 630 6110 780 6110 940 6110 1120 6110 1320 6110 1530 20 5910 290 5930 390 5950 510 5960 650 5970 800 5990 960 6000 1140 6010 1340 6020 1550 25 5720 300 5750 410 5780 530 5810 660 5840 810 5870 980 5890 1160 5910 1360 5930 1570 30 5530 310 5580 420 5630 540 5670 680 5720 830 5750 1000 5780 1180 5810 1380 5840 1600 35 5350 320 5410 430 5480 560 5540 700 5590 850 5640 1020 5680 1210 5720 1410 5760 1620 40 5170 330 5260 440 5340 570 5410 710 5470 870 5530 1040 5580 1230 5630 1430 5670 1640 50 4830 350 4950 470 5060 600 5160 750 5250 910 5330 1080 5400 1270 5460 1470 5520 1690 Bảng A.18: Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 100 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/2,0 mm Nhiệt độ ( o C) Chiều dài khoảng cột (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 T S T S T S T S T S T S T S T S T S 5 6450 370 6410 510 6370 670 6340 850 6310 1050 6280 1280 6260 1530 6250 1800 6230 2090 10 6280 380 6260 520 6240 680 6220 860 6210 1070 6200 1300 6190 1550 6180 1820 6170 2110 15 6110 390 6110 530 6110 700 6110 880 6110 1090 6110 1300 6190 1550 6180 1820 6170 2110 20 5950 400 5970 540 5990 710 6000 900 6020 1100 6030 1330 6040 1580 6050 1860 6050 2150 25 5800 410 5840 560 5870 720 5900 910 5930 1120 5950 1350 5970 1600 5980 1880 6000 2170 30 5650 420 5710 570 5760 740 5800 930 5840 1140 5870 1370 5900 1620 5920 1890 5940 2190 35 5500 430 5580 580 5650 750 5700 940 5750 1150 5800 1390 5830 1640 5860 1910 5890 2210 40 5360 450 5460 600 5540 770 5610 960 5670 1170 5720 1400 5770 1660 5800 1930 5840 2230 50 5100 470 5230 620 5340 800 5430 990 5510 1200 5580 1440 5640 1700 5690 1970 5730 2270 PHỤ LỤC B (Quy định) Xác định hệ số che chắn của dây chống sét Xác định hệ số che chắn cho các trường hợp khác nhau như trình bày trên hình B.1. Hình B.1: Sắp xếp các dây chống sét ngầm bao bọc xung quanh cáp viễn thông B.1. Trường hợp dùng một dây chống sét Hệ số che chắn h được xác định bằng công thức: h = Trong đó: x: là khoảng cách giữa các trục cáp và dây chống sét; z: là bán kính của dây chống sét; r: là bán kính của vỏ cáp. Trong bảng B.1 là giá trị tính sẵn hệ số che chắn cho trường hợp r = 10 mm và bảng B.2 cho trường hợp r = 20 mm với các giá trị khác nhau của s và x. Bảng B.1: Hệ số che chắn khi r = 10 mm x (m) s = 2 mm s = 3 mm s = 5 mm s = 8 mm s = 12 mm 0,15 0,61 0,59 0,56 0,52 0,48 0,25 0,60 0,58 0,55 0,52 0,49 0,50 0,59 0,57 0,54 0,51 0,49 1,00 0,57 0,56 0,53 0,51 0,49 Bảng B.2: Hệ số che chắn khi r = 20 mm x (m) s = 2 mm s = 3 mm s = 5 mm s = 8 mm s = 12 mm 0,15 0,68 0,65 0,62 0,59 0,55 0,25 0,65 0,63 0,60 0,57 0,54 0,50 0,63 0,61 0,59 0,56 0,54 1,00 0,61 0,60 0,58 0,55 0,53 B.2. Trường hợp dùng hai dây chống sét Hệ số che chắn h được xác định bằng công thức: h = Trong đó: r’ 12 : là khoảng cách giữa trục cáp và một trong các dây chống sét; r’ 11 = r’ 22 = Với: r 11 : là bán kính trung bình của vỏ; r 22 : là bán kính của dây chống sét ngầm; h: là độ chôn sâu của cáp; h’: là độ chôn sâu của dây chống sét; b: là khoảng cách giữa các dây chống sét; b’: là khoảng cách giữa một dây chống sét với ảnh ảo của dây chống sét khác qua giao diện “không khí - đất”: b’ = Bảng B.3 trình bày hệ số che chắn tính sẵn cho trường hợp dùng hai dây chống sét, với r = 10 mm, s = 5 mm và các góc g tạo bởi dây chống sét với trục thẳng đứng có giá trị khác nhau. Bảng B.3: Hệ số che chắn của hai dây chống sét, khi r = 10 mm, s = 5 mm x (m) g = 30 o g = 45 o g = 60 o g = 90 o 0,15 0,38 0,36 0,34 0,33 0,25 0,38 0,35 0,34 0,33 0,50 0,37 0,35 0,34 0,33 1,00 0,37 0,35 0,34 0,33 B.3. Trường hợp dùng nhiều hơn hai dây chống sét Bảng B.4 và bảng B.5 trình bày hệ số che chắn tính sẵn tương ứng cho trường hợp dùng ba dây chống sét và n dây chống sét, được bố trí thành một vòng tròn xung quanh cáp, với r = 10 mm, s = 5 mm, x = 0,25 m và các góc g tạo bởi dây chống sét với trục thẳng đứng có giá trị khác nhau. Bảng B.4: Hệ số che chắn tính sẵn cho trường hợp dùng ba dây chống sét g = 30 o g = 60 o g = 90 o g = 120 o 0,33 0,26 0,23 0,22 Bảng B.5: Hệ số che chắn tính sẵn cho trường hợp dùng n dây chống sét n = 4 n = 6 n = 8 0,16 0,09 0,06 PHỤ LỤC C (Tham khảo) MỘT SỐ QUY CÁCH ĐẤU NỐI CÁP C.1. Quy cách kết cuối cáp treo a) Kết cuối cáp treo phổ biến là dùng bu lông đầu vòng như trình bày trên hình C.1. b) Có thể kết cuối cáp treo bằng các đai thép. c) Kết cuối cáp treo ở nơi cáp vào và ra tủ cáp như trình bày trên hình C.2. d) Trường hợp cáp có kèm dây treo, khi kết cuối cáp treo cần tách dây treo ra khỏi cáp. Hình C.1: Kết cuối dây treo cáp bằng bu lông đầu vòng Hình C.2: Kết cuối dây treo cáp ở nơi cáp vào và ra tủ cáp C.2. Kết cuối cáp tại hộp cáp a) Cáp đi vào và dây thuê bao đi ra tại hộp cáp trên bề mặt cột được đặt trong ống nhựa hoặc thanh dẫn cáp. Ống ghen luồn dẫn cáp cần được đặt thẳng dọc thân cột và buộc chắc chắn vào cột bằng các dây thép mạ kẽm 3,0 mm hoặc Côliê bằng thép không rỉ. Khoảng cách giữa các dây buộc (Côliê) không lớn hơn 50 cm. b) Dây nối đất hộp cáp bằng đồng có tiết diện không nhỏ hơn 25 mm2 được đặt trong ống hoặc máng ốp bằng nhựa. ống hoặc máng ốp bằng nhựa bảo vệ dây nối đất hộp cáp được đặt dọc thân cột và được buộc chắc chắn vào cột bằng dây thép mạ kẽm 3,0 mm hoặc Côliê bằng thép không rỉ. Khoảng cách giữa các dây buộc (Côliê) không lớn hơn 50 cm. c) Màng chắn từ của cáp tại các hộp cáp được nối đất. Việc tiếp đất cho hộp cáp tuân thủ các quy định nêu tại mục 8.1.4. C.3. Kết cuối cáp tại tủ cáp a) Cáp ngầm đi từ hệ thống cống bể hoặc chôn trực tiếp vào tủ cáp hoặc đi ra khỏi tủ cáp phải được đặt trong ống dẫn cáp bằng nhựa. Ống dẫn có thể dùng loại ống PVC cứng, thanh dẫn cáp hoặc ống sun mền; ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp được đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ, khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm. b) Ống dẫn cáp lên tủ dùng loại ống PVC cứng hoặc ống cao su mềm. Đường kính ống được lựa chọn phù hợp với kích thước cáp đi bên trong ống. c) Dây nối đất tủ cáp là dây đồng bọc, tiết diện dây không nhỏ hơn 25 mm 2 và được đặt trong ống nhựa (xem hình C.3). Trị số điện trở tiếp đất của tủ cáp phải bảo đảm trị số đúng theo quy định. Hình C.3: Tiếp đất tủ cáp C.4. Hàn nối cáp đồng treo C.4.1. Nối cáp đồng tại các tủ, hộp cáp a) Cáp đồng sau khi bóc vỏ bọc bên ngoài một đoạn khoảng 700 mm được luồn qua lỗ phía dưới dẫn vào các tủ hoặc hộp cáp. Cáp được bắt chặt vào thân tủ hoặc hộp cáp, sau đó sợi dây đồng trần nằm bên dưới màng chắn kim loại và từng đôi dây của cáp được tách ra. Lần lượt bóc lớp cách điện ở đầu của từng sợi dây đồng một đoạn khoảng 25 mm rồi đem nối vào phiến đấu dây. b) Màng chắn kim loại của cáp được nối đất thông qua sợi dây đồng trần nằm sát ngay bên dưới lớp màng kim loại. Sợi dây đồng này sẽ được bắt chặt bằng ê cu vào một con vít đã lắp sẵn bên trong tủ hoặc hộp cáp. Dây nối đất của tủ hoặc hộp cáp bằng đồng có tiết diện không nhỏ hơn 25 mm 2 , bố trí dọc cột dẫn xuống tổ tiếp đất và được bảo vệ bằng máng hoặc ống PVC. C.4.2. Nối cáp đồng tại các măng sông a) Trước hết cần bóc dây treo cáp ra. Các đôi dây của cáp này sẽ được nối lần lượt với các đôi dây của cáp kia bằng con rệp, sau đó tiến hành nối màn chắn kim loại của hai cáp và sau đó ta dùng măng sông bọc toàn bộ cáp đã nối lại. Cuối cùng là nối dây treo cáp bằng kẹp 3 lỗ hai rãnh (xem hình C.4). Măng sông cáp đồng nên bố trí tại cột treo cáp. b) Có hai loại măng sông chính là măng sông nối thẳng và măng sông rẽ nhánh. Măng sông nối thẳng để nối hai cáp cùng loại. Măng sông rẽ nhánh để nối các loại cáp khác nhau hoặc thay thế tủ cáp. c) Măng sông dùng để nối liền các vỏ bọc ngoài của cáp, sử dụng phổ biến là loại có thể co ngót nhờ nhiệt. d) Do cáp treo ngoài trời nên măng sông phải bảo vệ mối nối, bảo vệ sợi đồng và cáp khỏi bị ngấm nước và một số tác động của môi trường. Hình C.4: Măng sông cáp treo C.5. Nối cáp sợi quang C.5.1. Nối sợi quang a) Nối sợi quang thực hiện bằng thiết bị hàn nối sợi quang theo phương pháp hàn hồ quang hoặc hàn cơ khí. b) Sau khi hàn nối sợi quang xong phải cẩn thận đưa mối hàn vào trong khay hàn. Bán kính cong của sợi quang phải bảo đảm lớn hơn 20 lần đường kính cáp. c) Sau khi tất cả các sợi quang đã được hàn, cần giữ cho cho các sợi chắc chắn bằng các ống hoặc các bọc đệm đặt trên khay (xem hình C.5). Các sợi riêng lẻ được cuộn quanh khay hàn (xem hình C.6). Ống bao sợi và đệm sợi phải được xếp vòng quanh giá đỡ. Cáp và dây gia cường được giữ chặt nhờ các kẹp và vít. Khi các mối hàn thoả mãn yêu cầu ta đóng măng sông lại. Hình C.5: Ống bao sợi và đệm sợi Hình C.6: Cuộn các sợi riêng lẻ quanh khay hàn C.5.2. Lắp đặt măng sông cáp quang a) Măng sông cáp quang treo được bố trí tại các cột. Cáp quang tại cột có treo măng sông cần để mỗi đầu dôi ra tối thiểu là 12 m. Các mẫu cáp quang dôi ra này sẽ được quấn tròn và treo gọn ngay trên cột. Mục đích của các mẫu cáp quang dôi ra này là phục vụ cho việc hàn nối sửa chữa sau này. b) Hộp măng sông phải cần được kiểm tra theo tài liệu kỹ thuật trước khi lắp đặt. Măng sông được lựa chọn tuỳ thuộc vào loại cáp quang sử dụng. c) Cuốn băng dính vào điểm lắp kẹp cáp phù hợp với loại măng sông đã lựa chọn. d) Lắp kẹp cáp không để cáp gập quá bán kính uốn cong cho phép. e) Sau khi xiết chặt kẹp vào cáp, cần vít chặt dây gia cường vào vít định vị hoặc/và tiếp đất dây gia cường. f) Việc hàn nối các sợi quang theo các trình tự đã nêu ở trên. g) Bôi mỡ lên thành của vỏ trong măng sông. h) Bôi mỡ vào mặt trong các cổng của gioăng nhựa. i) Đặt gioăng nhựa rồi ấn chặt nó lên thành vỏ trong măng sông. j) Bôi mỡ lên mặt trên của gioăng nhựa. k) Bọc vỏ trong măng sông bằng lưới đệm. l) Đóng nắp măng sông và vít chặt. m) Treo măng sông lên cột (xem hình C.7). Hình C.7: Lắp đặt măng sông cáp quang trên cột C.5.3. Lắp cáp quang tại giá ODF (Optical Distributions Frame)` a) Sau khi kiểm tra hộp giá ODF theo tài liệu kỹ thuật bảo đảm yêu cầu, thực hiện gắn hộp giá ODF lên khung giá. Làm vệ sinh cáp. Bóc tuốt vỏ cáp quang rồi quần băng dính vào điểm lắp kẹp cáp. Khi cuốn cần lắp thêm một ống đệm để tránh kẹp trực tiếp vào vỏ cáp. Chuẩn bị đầu cáp xem hình C.8. b) Lắp kẹp cáp phải bảo đảm khi đưa cáp vào không bị gập quá bán kính uốn cong cho phép, xiết chặt kẹp vào cáp, vít chặt dây gia cường vào thanh định vị hoặc/và tiếp đất dây gia cường. Định vị ống lõng vào khe quy định, đậy nắp ngăn ống sợi không để kẹp vào ống sợi. Lắp đặt kẹp cáp xem hình C.9. c) Phân nhóm sợi quang đặt trong ống nhựa theo từng nhóm. Lắp khay chứa sợi quang vào giá. Định vị dây nối quang vào khay chứa sợi quang, đánh dấu các dây nối. d) Phân nhóm dây nối quang. e) Đưa sợi quang đã hàn đạt chất lượng vào khay đựng sợi quang tuyệt đối không để sợi quang cong quá bán kính uốn cong cho phép. f) Đặt ống co nhiệt mối hàn đúng vị trí theo thứ tự trong gá ống bảo vệ. g) Lắp bộ nối quang trên bảng tiếp hợp. Đánh dấu tên cho từng vị trí bộ nối quang. h) Định vị cáp trên đầu giá cáp ODF. Hình C.8: Chuẩn bị đầu cáp Hình C.9: Lắp đặt kẹp cáp C.6. Nối đất dây treo cáp a) Các bộ phận cấu thành hệ thống nối đất dây thép bện treo cáp gồm có: bộ nối đất; dây nối đất; máng hoặc ống bảo vệ dây nối đất; điện cực tiếp đất. b) Trường hợp không có bộ nối đất, có thể nối bằng phương pháp hàn chảy dây nối đất với dây thép bện treo cáp. Mối hàn cần được sơn chống rỉ đề phòng ăn mòn. c) Dây nối đất là loại thép bện, gồm có 4 sợi thép mạ kẽm, đường kính mỗi sợi 1,9 mm. Dây nối đất phải được đặt trong ống hoặc máng nhựa bảo vệ PVC. d) Tuỳ thuộc vào điện trở tiếp đất yêu cầu có thể dùng một hoặc nhiều điện cực tiếp đất. Điện cực tiếp đất được chôn ngay tại chân cột treo cáp. Nếu dùng nhiều điện cực tiếp đất thì nên bố trí dãy các điện cực tiếp đất vuông góc với hướng tuyến cáp. Hệ thống nối đất dây thép bện treo cáp được trình bày trên hình C.10. Hình C.10: Hệ thống nối đất dây thép bện treo cáp C.7. Tiếp đất màng chắn từ của cáp Thực hiện tiếp đất màng chắn từ của cáp viễn thông như sau: C.7.1. Đối với cáp có sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ: Hình C.11: Nối đất sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ a) Cắt bỏ lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài. Khi thao tác cắt lớp vỏ nhựa và phôi nhôm lưu ý không làm đứt hoặc hỏng dây dẫn và sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ. b) Gỡ màng nhôm chắn từ quấn quanh ruột cáp. c) Cắt bỏ phôi nhôm đến điểm cắt lớp vỏ nhựa. d) Kẹp hoặc hàn dây tiếp đất với sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ (xem hình C.11). C.7.2. Đối với cáp không có sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ. a) Cắt bỏ lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài. b) Gỡ màng nhôm chắn từ quấn quanh ruột cáp. c) Cắt bớt phối nhôm chỉ để lại đủ để quấn 3 vòng quanh lõi cáp. d) Làm sạch bề mặt phôi nhôm. e) Quấn phôi nhôm 3 vòng quanh ruột cáp ở sát chỗ cắt lớp vỏ nhựa bọc cáp rồi dùng kẹp kẹp chặt lại. f) Nối dây đồng có đường kính 2 mm với tấm kẹp và nối dây này với dây đất. Khi tiếp đất ở những chỗ cần nối màng nhôm chắn từ phải thực hiện nối màng chắn từ trước rồi mới thực hiện tiếp đất màng chắn từ (xem hình C.12). Hình C.12: Nối đất màng chắn từ đối với cáp không có sợi dây đồng bên dưới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quy phạm cấp cơ sở “ Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi ”, mã số 68QP-01:04-VNPT của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông - Việt Nam. [2] Quy phạm ngành QPN 01-76 “ Xây dựng đường dây trần thông tin đường dài ” [3] Quy phạm ngành QPN 07-72 “ Xây dựng đường dây điện thoại nội thị ” (phần thiết kế) [4] Đề tài nghiên cứu khoa học “ Xây dựng quy phạm xây dựng công trình ngoại vi ”, mã số 49-05-KHKT-TC, chủ trì: TS. Nguyễn Văn Dũng, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện. MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt 2. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp treo 2.1. Điều kiện sử dụng cáp treo 2.2. Yêu cầu đối với cáp treo 2.3. Yêu cầu đối với cột treo cáp 2.4. Yêu cầu đối với tuyến cáp treo 2.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp treo 3. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp trong cống bể 3.1. Điều kiện sử dụng cáp trong cống bể 3.2. Yêu cầu đối với cáp trong cống bể 3.3. Yêu cầu đối với hầm cáp, hố cáp (bể cáp 3.4. Yêu cầu đối với tuyến cống bể 3.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp trong cống bể 4. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp chôn trực tiếp 4.1. Điều kiện sử dụng cáp chôn trực tiếp 4.2. Yêu cầu đối với cáp chôn trực tiếp 4.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp chôn trực tiếp 4.4. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp chôn trực tiếp 5. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp trong đường hầm 5.1. Điều kiện sử dụng cáp trong đường hầm 5.2. Yêu cầu đối với cáp lắp đặt trong đường hầm 5.3. Yêu cầu kỹ thuật của đường hầm 5.4. Yêu cầu lắp đặt cáp trong đường hầm 5.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp trong đường hầm 6. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp qua sông 6.1. Điều kiện sử dụng cáp qua sông 6.2. Yêu cầu đối với cáp qua sông 6.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp qua sông 6.4. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp qua sông 7. Quy định kỹ thuật đối với cáp thuê bao 7.1. Điều kiện sử dụng cáp thuê bao 7.2. Yêu cầu đối với tuyến cáp thuê bao treo nổi 7.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp thuê bao đi ngầm 7.4. Tiếp đất và chống sét cho cáp thuê bao 8. Các quy định khác 8.1. Quy định lắp đặt tủ, hộp cáp 8.2. Quy định ghi thông tin quản lý tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp và cáp treo Phụ lục A (Quy định): Độ chùng tối thiểu của cáp treo Phụ lục B (Quy định): Xác định hệ số che chắn của dây chống sét Phụ lục C (Tham khảo): Một số quy cách đấu nối cáp Tài liệu tham khảo