TCVN6613-3-10:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-10:2010 (IEC 60332-3-10:2009) về Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Trang thiết bị thử nghiệm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6613-3-10:2010 IEC 60332-3-10:2009 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - PHẦN 3-10: THỬ NGHIỆM CHÁY LAN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG ĐỐI VỚI CỤM DÂY HOẶC CỤM CÁP LẮP ĐẶT THẲNG ĐỨNG - TRANG THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flam e spread of vertically-mounted bunched w ires or cables - Apparatus Lời nói đầu TCVN 6613-3-10:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60332-3-10:2000; TCVN 6613-3-10:2010 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4/SC1 Dây và cáp có bọc cách điện PVC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời gi ớ i thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6613 (IEC 60332) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 6613-1-1:2010 (IEC 60332-1-1:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Trang thiết bị thử nghiệm TCVN 6613-1-2:2010 (IEC 60332-1-2:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều th ẳ ng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW TCVN 6613-1-3:2010 (IEC 60332-1-3:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong đi ề u kiện cháy - Phần 1-3: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Quy trình xác định tàn lửa rơi xuống TCVN 6613-2-1:2010 (IEC 60332-2-1:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 2-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều th ẳ ng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ - Trang thiết bị thử nghiệm TCVN 6613-2-2:2010 (IEC 60332-2-2:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 2-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ - Quy trình ứng với ngọn lửa khuếch tán TCVN 6613-3-10:2010 (IEC 60332-3-10:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Trang thiết bị thử nghiệm TCVN 6613-3-21:2010 (IEC 60332-3-21:2000), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-21: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - C ấp A F/R TCVN 6613-3-22:2010 (IEC 60332-3-22:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-22: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - C ấp A TCVN 6613-3-23:2010 (IEC 60332-3-23:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-23: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt tháng đứng - C ấp B TCVN 6613-3-24:2010 (IEC 60332-3-24:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong đi ề u kiện cháy - Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - C ấp C TCVN 6613-3-25:2010 (IEC 60332-3-25:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-25: Thử nghiệm ch á y lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - C ấp D Các phần 1 và phần 2 của bộ tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm đặc tính cháy lan của ngọn lửa đối với một dây có cách điện hoặc một cáp. Tuy nhiên, một dây hoặc một cáp đáp ứng được các yêu cầu của phần 1 hoặc ph ầ n 2 thì không có nghĩa là cụm dây hoặc cụm cáp đó khi lắp đặt thẳng đứng cũng sẽ đáp ứng theo cách tương tự. Sở dĩ như vậy là v ì sự cháy lan của ngọn lửa dọc theo cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt th ẳ ng đứng phụ thuộc vào một số đặc điểm ví dụ như a) thể tích vật liệu dễ cháy bị đặt vào ngọn lửa gây cháy và ngọn lửa bất kỳ khác có thể phát sinh khi cáp bị cháy; b) cấu hình hình học của cáp và mối liên quan của cáp với vỏ bọc; c) nhiệt độ mà tại đó có thể mồi cháy các khí thoát ra từ cáp; d) lượng khí dễ cháy thoát ra từ cáp trong phạm vi độ tăng nhiệt cho trước; e) thể tích không khí đi qua cụm lắp đặt cáp; f) kết cấu cáp, ví dụ có áo giáp hoặc không, một lõi hoặc nhiều lõi. Các điều nêu trên đều giả thiết rằng các cáp đều có thể bị m ồ i cháy khi có ngọn lửa từ bên ngoài. Ph ầ n 3 đưa ra thử nghiệm trong đó một số cáp được đ ặ t tại với nhau thành cụm để tạo thành các cụm lắp đặt mẫu thử nghiệm khác nhau. Để dễ sử dụng và phân biệt được sự khác nhau giữa các cấp thử nghiệm, phần 3 được chia thành các phần nhỏ hơn. Các phần từ 3-21 tr ở đi xác định các cấp khác nhau và các qui trình liên quan. Các cấp được phân biệt bằng thời gian thử nghiệm, thể tích vật liệu phi kim loại của mẫu thử nghiệm và phương pháp lắp đặt. Trong tất cả các cấp, cáp có tối thiểu một một dẫn có mặt cắt lớn hơn 35 mm 2 được thử nghiệm trong cấu hình phân cách, trong khi cáp có ruột dẫn có mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 35 mm 2 được thử nghiệm trong cấu hình tiếp xúc. Các cấp không nhất thiết liên quan đến các mức an toàn khác nhau trong lắp đặt cáp thực tế. Cấu hình lắp đặt thực tế của cáp có thể là yếu tố chính quyết định mức độ lan truyền ngọn lửa xuất hiện trong cháy thực tế. Phương pháp lắp đặt mô tả trong cấp A F/R (phần 3-21) dành cho cáp có thiết k ế đặc biệt được sử dụng trong lắp đặt đặc biệt. Cấp A, B, C và D (các phần từ 3-22 đến 3-25 tương ứng) dành cho cáp có mục đích sử dụng chung có các thể tích vật liệu phi kim loại khác nhau. THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - PHẦN 3-10: THỬ NGHIỆM CHÁY LAN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG ĐỐI VỚI CỤM DÂY HOẶC CỤM CÁP LẮP ĐẶT THẲNG ĐỨNG - TRANG THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM Tests on electric cables and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flam e spread of vertically-mounted bunched w ires or cables - Apparatus 1. Phạm vi áp dụng Các tiêu chuẩn TCVN 6613-3-10 (IEC 60332-3-10), TCVN 6613-3-21 (IEC 60332-3-21), TCVN 6613-3-22 (IEC 60332-3-22), TCVN 6613-3-23 (IEC 60332-3-23), TCVN 6613-3-24 (IEC 60332-3-24) và TCVN 6613-3-25 (IEC 60332-3-25) quy định phương pháp thử nghiệm để đánh giá cháy lan theo chiều thẳng đứng của cụm dây hoặc cụm cáp điện hoặc cụm cáp quang lắp đặt thẳng đứng trong điều kiện xác định. CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “dây hoặc cáp điện ” bao gồm tất c ả cáp có ruột dẫn bằng kim loại có cách điện, được sử dụng để truyền t ả i năng lượng hoặc truyền tín hiệu. Tiêu chuẩn này đề cập chi tiết trang thiết bị, bố trí thử nghiệm và hiệu chuẩn các trang thiết bị đó. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi. IEC 60695-4, Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests (Thử nghiệm nguy hiểm cháy - Phần 4: Thuật ngữ liên quan đến thử nghiệm cháy) IEC Guide 104, The preparation of sa f ety publications and the use of basic sa f ety publications and group sa f ety publications (Chuẩn bị các tài liệu về an toàn và sử dụng các tài liệu về an toàn cơ bản và các tài liệu về an toàn theo nhóm) 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau đây. Định nghĩa này được lấy từ IEC 60695- 4. 3.1. Nguồn mồi cháy (ignition source) Nguồn năng lượng gây ch á y. 4. Môi trường thử nghiệm Không được thực hiện thử nghiệm nếu tốc độ gió bên ngoài, đo bằng máy đo gió gắn trên đỉnh của thiết bị thử nghiệm, lớn hơn 8 m/s và cũng không được thực hiện thử nghiệm nếu nhiệt độ phía trong tường thấp hơn 5 ° C hoặc cao hơn 40 ° C đo được ở điểm xấp xỉ 1 500 mm phía trên mức sàn, 50 mm từ tường bên cạnh, và 1 000 mm từ cửa. Cửa phòng phải đóng trong quá trình thử nghiệm. 5. Trang thiết bị thử nghiệm Trang thiết bị thử nghiệm gồm: 5.1. Buồng thử Thiết bị thử nghiệm (xem Hình 1a và 1b) bao gồm buồng thử thẳng đứng có chiều rộng (1 000 ± 100) mm, chiều sâu (2 000 ± 100) mm, chiều cao (4 000 ± 100) mm; đáy của buồng thử phải được nâng cao hơn mặt nền. Buồng thử về căn bản phải kín gió dọc theo các cạnh của buồng, không khí được dẫn nạp ở đáy của buồng thử thông qua lỗ hổng có kích thước (800 ± 20) mm x (400 ±10) mm đặt cách vách phía trước của buồng là (150 ± 10) mm (xem Hình 1). Phải tạo một lỗ thoát (300 ± 30) mm x (1 000 ± 100) mm ở sát mép phía sau của nóc buồng thử. Mặt sau và các mặt bên của buồng thử phải được cách nhiệt để có hệ số truyền nhiệt xấp xỉ 0,7 W . m - 2 . K - 1 . Ví dụ, một tấm thép dày từ 1,5 mm đến 2,0 mm được bọc len vô cơ dày 65 mm có lớp bọc bên ngoài thích hợp là đáp ứng được (xem Hình 2). Khoảng cách giữa thang và vách phía sau của buồng thử là (150 ± 10) mm, và giữa thanh ngang cuối cùng của thang và sàn là (400 ± 5) mm. Khoảng cách giữa điểm thấp nhất của đoạn thử nghiệm và sàn xấp xỉ 100 mm (xem Hình 3). 5.2. Ngu ồ n cung cấp không khí Phải lắp đặt phương tiện cung cấp không khí có khống chế lưu lượng đi qua buồng thử. Không khí phải được đưa vào buồng thử thông qua một hộp gắn trực tiếp bên dưới lỗ dẫn không khí vào và có kích thước xấp xỉ với kích thước của lỗ dẫn không khí vào. Gió được thổi vào trong hộp từ một quạt thích hợp thông qua một ống th ẳ ng đi vào từ phía sau buồng thử, đặt song song với sàn và dọc theo đường tâm mỏ đốt như ch ỉ ra ở Hình 1b. Ố ng dẫn phải được bố trí để không khí đi vào hộp thông qua một lỗ trên cạnh dài nhất. CHÚ THÍCH 1: Có thể đặt lưới b ê n trên lỗ dẫn không khí vào để tiếp cận buồng thử thuận tiện nhưng không làm hạn chế luồng không khí cũng như không thay đổi hướng của nó. CHÚ THÍCH 2: Ố ng dẫn c ầ n có mặt cắt không đổi xấp xỉ 240 cm 2 và chi ề u dài tối thiểu là 60 cm. Trước khi mồi cháy m ỏ đốt, luồng không khí phải được điều ch ỉ nh đến lưu lượng (5 000 ± 500) l/min ở nhiệt độ được khống chế không đổi là (20 ± 10) ° C và ở áp suất khí quyển và được đo ở phía đầu vào trước khi bắt đầu thử nghiệm. Lưu lượng không khí này phải được duy trì suốt quá trình thử nghiệm cho đến khi cáp không còn cháy hoặc kh ô ng còn than đỏ hoặc trong thời gian tối đa là 1 h từ khi hoàn thành giai đoạn đặt ngọn lửa thử nghiệm, sau đó ngọn lửa hoặc than đỏ phải được dập tắt. CHÚ THÍCH 3: Để loại bỏ khí độc, nên duy tr ì luồng không khí trong một v à i phút sau khi thử nghiệm kết thúc, tr ướ c khi đi vào buồng thử. 5.3. Kiểu thang Có hai kiểu thang thép dạng ống: thang tiêu chuẩn có chiều rộng (500 ± 5) mm và thang rộng có chiều rộng (800 ±10) mm. Chi tiết các kiểu thang được nêu trên Hình 4a và 4b. 5.4. Bộ phận làm sạch khói thải Có thể phải thực hiện các yêu cầu pháp lý đối với trang bị thu gom và làm sạch khói thải cần được lắp v ớ i buồng thử. Các trang bị này không được làm thay đổi lưu lượng không khí đi qua buồng thử. 6. Nguồn mồi cháy 6.1. Kiểu Theo yêu cầu của qui trình thử nghiệm, nguồn mồi cháy phải là một hoặc hai mỏ đốt khí propan, ở đầu có gắn bộ trộn kiểu ống venturi và thiết bị đo l ưu lượng của bản thân mỏ đốt. Khí propan phải là loại kỹ thuật có độ tinh khiết danh nghĩa bằng 95 %. Bề mặt tạo thành ngọn lửa của (các) mỏ đốt phải là một tấm kim loại phẳng trên đó khoan 242 lỗ đường kính 1,32 mm, tâm lỗ này cách tâm lỗ kia 3,2 mm, khoan thành ba hàng so le, mỗi hàng lần lượt là 81, 80, và 81 lỗ để hình thành một dàn lỗ có kích th ước danh nghĩa là 257 mm x 4,5 mm. Nếu tấm mỏ đốt này được khoan mà không có khuôn dẫn, khoảng cách các lỗ có thể bị thay đổi chút ít. Ngoài ra, có thể gia công một hàng lỗ nhỏ tr ê n mỗi cạnh của tấm mỏ đốt có tác dụng như các lỗ dẫn có chức năng duy trì ngọn lửa. Các mỏ đốt được thể hiện tr ê n Hình 5a và 5b, và các lỗ được bố trí như trên Hình 6. CH Ú THÍCH 1: Để đảm bảo tính tái lập các kết quả từ các vị trí thử nghiệm khác nhau, khuyến cáo sử dụng một loại mỏ đốt sẵn có. Chi tiết xem Phụ lục A. Mỗi mỏ đốt phải được trang bị riêng phương tiện chính xác để kiểm soát lưu lượng khí propan và không khí đi vào, hoặc bằng đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao hoặc đồng hồ đo lưu lượng kiểu khối lượng. CHÚ THÍCH 2: Đồng hồ đo lưu lượng kiểu khối lượng được khuyến cáo vì dễ sử dụng. Hình 7 chỉ ra ví dụ về hệ thống đo lưu lượng kiểu phao. LƯU Ý AN TOÀN - Các biện pháp phòng ngừa sau đây được khuyến cáo nhằm đảm bảo vận hành an toàn của nguồn đánh lửa: - hệ thống cung cấp khí đốt cần được trang bị van một chiều chống cháy ngược; - cần sử dụng thiết bị bảo vệ chống sự cố do cháy; - cần sử dụng qui trình an toàn của nguồn cấp khí propan và không khí trong quá trình mồi cháy và tắt ngọn lửa. Việc hiệu chuẩn đ ồ ng hồ đo l ưu lượng kiểu phao dùng để đo khí propan và không khí phải được kiểm tra sau khi lắp đặt để đảm bảo rằng hệ thống đường ống và bộ trộn kiểu venturi không ảnh h ưở ng đến việc hiệu chuẩn. Việc hiệu chỉnh các biến đổi về nhiệt độ và áp suất so với các giá trị quy định trên các đồng h ồ đo lưu lượng kiểu phao dùng để đo khí propan và không khí phải được áp dụng khi c ầ n thiết, xem Phụ lục B. Đồng h ồ đo lưu lượng kiểu phao dùng để đo khí propan và không khí phải được hiệu chuẩn theo các điều kiện chuẩn dưới đây. Nhiệt độ chuẩn là 20 ° C và áp suất chuẩn là 1 bar (100 kPa). Đối với mục đích của thử nghiệm này, không khí phải có điểm sương không cao hơn 0 ° C . Lưu lượng cho thử nghiệm phải như sau: Không khí (77,7 ± 4,8) l/min ở điều kiện chuẩn (1 bar và 20 °C) hoặc (1 550 ± 140) mg/s Propan (13,5 ± 0,5) l/min ở đi ề u kiện chuẩn (1 bar và 20 °C) hoặc (442 ± 10) mg/s để cung cấp nhiệt năng danh nghĩa là (73,7 ± 1,68) x 10 6 J/h ((70 000 ± 1 600) Btu/h). 1) CH Ú THÍCH 3: sử dụng nhiệt trị thực là 46,4 k J /g để tính lưu lượng kh í propan. 6.2. Định vị Để thử nghiệm, mỏ đốt phải được bố trí nằm ngang cách mặt phía trước của mẫu cáp là (75 ± 5) mm, đ ặ t cao hơn sàn của buồng thử là (600 ± 5) mm và xấp xỉ đối xứng với trục của thang. Điểm đặt ngọn lửa mỏ đốt phải nằm giữa hai thanh ngang trên thang (xem H ì nh 2 và Hình 3). Có thể thực hiện điều chỉnh luồng không khí và khí đốt trước khi thử nghiệm và ở bên ngoài vị tr í thử nghiệm. Trường hợp hai mỏ đốt được sử dụng kết hợp với thang rộng, chúng được bố trí sao cho đối xứng v ớ i trục của thang, như th ể hiện tr ê n Hình 5b. Hệ thống mỏ đốt phải được định vị sao cho đường tâm của hệ thống mỏ đốt gần như trùng với đường tâm của thang. Kích thước tính bằng milimét Chú dẫn 1 - Lỗ thoát khói (300 ± 30) x ( 1 000 ± 100) 2 - Lỗ không khí vào (800 ± 20) x (400 ±10) 3 - Vật kê nâng tủ cao hơn m ặ t nền Hình 1a - Buồng thử Kích thước tính bằng milimét Chú dẫn 1 - Cửa 5 - Mỏ đốt 2 - Hộp không khí đi vào 6 - Cáp thử nghiệm 3 - Ống dẫn không khí đi vào 7 - Thang 4 - Quạt (minh họa vị trí) 8 - Lỗ thoát khói Hình 1 b - Sơ đ ồ hình chiế u cạnh của buồng thử và bố trí lối vào không khí Hình 1 - Buồng thử Kích thước tính bằng milimét Chú dẫn 1 - Tấm thép d ày từ 1,5 mm đến 2 mm 2 - Cách nhiệt bằng sợi vô cơ dày xấp xỉ 65 mm có lớp bọc b ê n ngoài thích hợp để có hệ số truyền nhiệt xấp xỉ 0,7 W .m -2 .K -1 Hình 2 - Cách nhiệt mặt sau và mặt bên của buồng thử Kích thước tính bằng milimét Chú dẫn 1 - Thanh ngang của thang bằng các thanh thép tròn 2 - Mối buộc bằng dây kim loại 3 - Đường tâm mỏ đốt 4 - Sàn 5 - Chiều rộng lớn nhất (theo loại thử nghiệm) Hình 3 - Định vị mỏ đốt và bố trí điển hình mẫu thử nghiệm trên thang Kích thước t í nh bằng milimét Chú dẫn 1 Đường kính của trụ đứng 4 Tổng chiều cao thang 2 Số lượng thanh ngang = 9 5 Khoảng cách giữa các thanh ngang 3 Đường kính thanh ngang 6 Chiều rộng Hình 4a - Thang tiêu chuẩn Hình 4b - Thang rộng Hình 4 - Thang bằng thép ống dùng để thử nghiệm cáp Kích thước tính bằng milimét Hình 5 a - Mỏ đốt đơn để sử dụng với thang tiêu chuẩn Hình 5b - Hai mỏ đốt phối hợp để sử dụng với thang rộng Chú dẫn 1 Bộ trộn không khí-khí đốt venturi 2 Lối vào khí propan 3 Lối v à o không khí nén Hình 5 - Cấu hình mỏ đốt Kích thước tính b ằ ng milimét Chú dẫn 1 - 242 lỗ tròn, đường kính 1,32 mm, tâm các l ỗ cách nhau 3 , 2 mm, khoan thành ba hàng so le, mỗi hàng lần lượt là 81,80 và 81 lỗ, đặt chính giữa trên b ề mặt của mỏ đốt. Hình 6 - Bố trí các lỗ cho mỏ đốt Kích thước tính bằng milimét Chú dẫn 1 - Bộ điều chỉnh 9 - Thiết bị đo lưu lượng 2 - Bộ mồi cháy bằng áp điện 10 - Bộ trộn kiểu venturi 3 - Thiết bị bảo vệ khi có sự cố cháy 11 - Mỏ dốt 4 - Nhiệt ngẫu có khống chế 12 - Van đóng mở bằng viên bi 5 - Bình đựng khí propan 13 - Luồng không khí 6 - Van v ặ n bằng ren (6a = vị tr í thay thế) 14 - Bình không khí nén 7 - Ống cấp khí mồi 15 - Van vặn bằng ren trên ống cấp khí mồi 8 - Luồng kh í đốt Hình 7 - Sơ đồ ví dụ về hệ thống khống chế mỏ đốt sử dụng lưu lượng kế kiểu phao PHỤ LỤC A (tham khảo) CHI TIẾT VỀ MỎ ĐỐT ĐƯỢC KHUYẾN CÁO Mỏ đốt (số catalo 10L11-55) và bộ trộn venturi (số catalo 14-18) phù hợp với yêu cầu của Điều 6 có thể mua theo địa chỉ: Pem f ab PO Box 227 30 indel avenue Rancosas, NJ 08073-0227 USA Tel: +1 800 573 6322 Tele f ax: +1 609 267 0922 CHÚ THÍCH: Thông tin nêu trong phụ lục này, bao gồm tên s ả n phẩm và nhà cung cấp, đ ượ c đưa ra để tiện cho sử dụng tiêu chuẩn này nhưng không tạo thành một xác nhận của IEC về sản phẩm. Các sản phẩm tương đương có thể được sử dụng nếu chúng dẫn tới cùng kết quả . Chi tiết về đ ồ ng hồ đo lưu lượng kiểu khối lượng khuyến cáo Các đồng hồ đo lưu l ượ ng kiểu khối lượng có sẵn trên thị trường thích hợp để thực hiện các thử nghiệm theo tiêu chuẩn này được cung cấp bởi các nhà cung cấp dưới đây. - Brooks Instrument Rosemount - Kobold Instruments MAS Flow Monitor và nhiều nhà cung cấp khác. PHỤ LỤC B (tham khảo) HỆ SỐ HIỆU CHỈNH KHI HIỆU CHUẨN ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG B.1 . Yêu cầu chung Khi sử dụng đ ồ ng hồ đo lưu lượng kiểu phao để theo dõi tốc độ cung cấp khí, hai yếu tố quan trọng cần được xem xét để sử dụng chúng một cách chính xác. Điều quan trọng là phải biết: a) đồng h ồ đo lưu lượng chỉ ra tham số gì khi sử dụng ô điều kiện làm việc thực tế; b) đồng h ồ đo lưu lượng đã được hiệu chuẩn trong điều kiện nhiệt độ và áp suất khí đốt nào, và được thiết kế để làm việc ở các điều kiện nào. Xem xét điểm a), hầu hết các đ ồ ng h ồ đo lưu lượng đều được thiết kế để chỉ ra lưu lượng theo thể tích ở nhiệt độ và áp suất khí quyển, tức là 20 ° C và 1 bar. Tuy nhiên, xem xét điểm b), không phải tất c ả các đồng hồ đo lưu lượng đều được thiết kế và hiệu chuẩn để làm việc ở cùng một nhiệt độ và áp suất, nên cần chú ý để đảm bảo rằng nhiệt độ và áp suất của khí đốt chảy qua đ ồ ng h ồ đo lưu lượng là đúng đối với đồng h ồ cụ thể đó. Vận hành đồng hồ đo lưu lượng ở nhiệt độ và áp suất khác với các điều kiện này thì phải hiệu chỉnh bằng hệ số dưới đây. B.2 . Ví dụ B.2.1 . Yêu cầu chung Giả thiết rằng cần có lưu lượng không kh í là 77,7 l/min ở 1 bar và 20 ° C tại mỏ đốt. Đồng hồ đo lưu lượng 1 được hiệu chuẩn để làm việc ở áp suất tuyệt đối 2,4 bar và 15 ° C , nhưng lại ch ỉ thị l/min ở 1 bar và 15 ° C . Đồng hồ đo lưu lượng 2 được hiệu chuẩn để làm việc ở áp suất tuyệt đối 1 bar và 20 ° C , nhưng lại chỉ thị l /min ở 1 bar và 20 ° C . Giả thiết rằng áp suất nguồn không khí đến và tại đồng hồ đo lưu lượng lần lượt là 1 bar (xem B.2.2) hoặc ở 2,4 bar (xem B.2.3) và 20 ° C . Hệ s ố hiệu chỉnh hiệu chuẩn được tính như sau: trong đó: T - Nhiệt độ tuyệt đối, tính bằng kenvin (K); P - Áp suất tuyệt đối, tính bằng bar; P 1 , T 1 ở đi ề u kiện hiệu chuẩn; P 2 , T 2 ở điều kiện làm việc. B.2.2 . Không khí được cấp ở 1 bar Đ ồ ng hồ đo lưu lượng 1 Cần sử dụng hệ số hiệu chỉnh cho đ ồ ng hồ này vì đ ồ ng hồ làm việc trong điều kiện khác với các điều kiện làm việc theo thiết kế của nó. P 1 = 2,4 bar T 1 = 15°C = 288K P 2 = 1 bar T 2 = 20 ° C = 293 K Thay các giá trị này vào công thức ta có: Do đó, để thiết lập lưu lượng 77,7 l /min ở điều kiện chuẩn, giá trị đọc trên đ ồ ng hồ đo lưu lượng này phải là 121,2 l /min (77,7 x 1,56). Đồng hồ đo lưu lượng 2 V ì đồng h ồ này được làm việc ở điều kiện thiết kế của nó, nên lưu lượng yêu cầu là 77,7 l /min có thể được đọc trực tiếp trên đồng h ồ mà không cần hệ số hiệu chỉnh. B.2.2 . Không khí được cấp ở 2,4 bar Đồng h ồ đo lưu lượng 1 Cần sử dụng hệ s ố điều chỉnh nhiệt độ cho đồng hồ này, nhưng không yêu cầu đối với áp suất vì đồng h ồ được làm việc ở áp suất thiết kế của nó. P 1 = 2,4 bar T 1 = 15°C = 288 K P 2 = 2,4 bar T 2 = 20 ° C = 293 K Thay các giá trị này vào công thức ta có: Do đó để thiết l ậ p lưu lượng 77,7 l /min ở điều kiện chuẩn, giá trị đọc trên đ ồ ng hồ đo lưu lượng này phải là 78,5 l /min (77,7 x 1,01). Đồng hồ đo lưu lượng 2 Cần sử dụng hệ số hiệu chỉnh cho đ ồ ng hồ này vì đồng hồ được làm việc trong các điều kiện khác với đi ề u kiện thiết kế của nó. P 1 = 1 bar T 1 = 20 ° C = 293 K P 2 = 2,4 bar T 2 = 20 ° C = 293 K Thay các giá trị này vào công thức ta có: Do đó để thiết lập lưu lượng 77,7 l /min ở điều kiện chuẩn, giá trị đọc trên đồng hồ đo lưu lượng này phải là 50,5 l /min (77,7 x 0,65). MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Môi trường thử nghiệm 5. Trang thiết bị thử nghiệm 6. Nguồn mồi cháy Phụ lục A (tham khảo) - Chi tiết về m ỏ đốt được khuyến cáo Phụ lục B (tham khảo) - Hệ số hiệu chỉnh khi hiệu chuẩn đồng h ồ đo lưu lượng 1) Giá trị này tương đương với (20,5 ± 0,5) kW