6178/QĐ-BCT

Quyết định 6178/QĐ-BCT năm 2011 phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6178/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 CÓ XÉT ĐẾN 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự và thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực; Xét đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 2146/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020; Văn bản góp ý cho đề án số 2927/EVN-KH ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Hồ sơ bổ sung, hiệu chỉnh đề án do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 lập tháng 10 năm 2011; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020” do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 lập với các nội dung chính như sau: 1. Nhu cầu điện: Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 13,5%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 13%/năm. Cụ thể như sau: a) Năm 2015: Công suất cực đại P max = 1.743 MW, điện thương phẩm 9.586 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 13,1%/năm, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 12,8%/năm; nông lâm - thủy sản tăng trưởng âm 5,8%/năm; thương mại - dịch vụ tăng 17,9%/năm; quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 13,1%/năm; hoạt động khác tăng 21,8%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 4.695 kWh/người/năm. b) Năm 2020: Công suất cực đại P max = 2.959 MW, điện thương phẩm 16.679 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 11,7%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 6.672 kWh/người/năm. Tổng hợp nhu cầu điện của các thành phần phụ tải được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo. 2. Quy hoạch phát triển lưới điện: 2.1. Quan điểm thiết kế 2.1.1 Lưới điện 220, 110kV - Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220kV-110kV tỉnh Bình Dương được thiết kế mạch vòng, mỗi trạm biến áp được cấp điện bằng hai đường dây đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chuẩn độ tin cậy n-1 và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220kV-110kV phải đảm bảo độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp. - Đường dây 220-110kV: Được thiết kế nhiều mạch, ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện. - Trạm biến áp 220/110kV: Được thiết kế với cấu hình đầy đủ tối thiểu là hai (02) máy biến áp và có trạm 110/22kV nối cấp, trường hợp đặc biệt, tại các khu vực có mật độ phụ tải cao hoặc không thể bố trí thêm trạm biến áp mới ở khu vực lân cận thì cân nhắc xây dựng trạm biến áp có nhiều máy biến áp. - Tiết diện dây dẫn: + Các đường dây 220kV: Sử dụng dây dẫn có tiết diện tối thiểu ≥ 660mm 2 , có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp. + Các đường dây 110kV: sử dụng dây dẫn có tiết diện tối thiểu là 240mm 2 có xét đến dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp; đối với các khu vực có mật độ phụ tải tập trung sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 400mm 2 hoặc tương đương, ưu tiên sử dụng dây phân pha. - Gam máy biến áp: Sử dụng gam máy biến áp công suất 250MVA cho cấp điện áp 220kV; 40, 63MVA cho cấp điện áp 110kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải lớn nhất 75% công suất định mức. 2.1.2. Lưới điện trung thế a) Điện áp lưới điện trung thế: Cấp điện áp 11kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn tỉnh. b) Cấu trúc lưới điện: - Khu vực thành phố, khu đô thị mới, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia. - Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây. - Sử dụng đường dây trên không 22kV 3 pha 4 đây, trung tính nối đất trực tiếp. Tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị. - Ngầm hóa dần lưới điện trung thế: Lưới điện của khu vực thành phố mới Bình Dương, khu đô thị Mỹ Phước và các khu quy hoạch đô thị từng bước được ngầm hóa. a) Tiết điện dây dẫn: - Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp: + Đường trục: Sử dụng cáp ngầm hoặc dây nhôm lõi thép với tiết diện tương đương AC-240 hoặc AC-185. + Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm hoặc dây nhôm lõi thép với tiết diện ≥ 95mm 2 . - Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn: + Đường trục, các nhánh có chiều dài lớn sử dụng lưới 22kV 3 pha 4 dây, các nhánh nhỏ dùng lưới 1 pha (12,7kV). Dây dẫn dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện đường trục ≥ 95mm 2 , tiết diện nhánh rẽ ≥ 50mm 2 . b) Gam máy biến áp phân phối: - Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 100 ÷ 1000kVA; - Khu vực nông thôn sử dụng các máy ba pha công suất 75÷250kVA hoặc máy biến áp một pha có gam công suất từ 25kVA÷75kVA; - Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải. 2.1.3 Lưới điện hạ thế Lưới điện hạ áp sử dụng điện áp 220/380V, đường dây 3 pha 4 dây với dây trung tính nối đất trực tiếp. - Khu vực thành phố, thị xã, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng: Sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm nổi (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện 700mm 2 , bán kính cấp điện 300÷500m. - Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn: Sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm nổi (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện ≥ 500mm 2 , bán kính cấp điện 500÷800m. - Dây dẫn vào hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt sử dụng dây đồng tiết diện 6÷11 mm 2 . 2.2. Khối lượng xây dựng Phê duyệt quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch như sau: 2.2.1. Lưới điện 500kV: Thực hiện đầu tư xây dựng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011. 2.2.2. Lưới điện 220kV: a) Giai đoạn 2011-2015: Trạm biến áp: - Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này. - Xây dựng mới trạm biến áp Uyên Hưng, điện áp 220/110/22kV, quy mô công suất 2x250MVA, lắp trước máy T1 vận hành năm 2012; - Lắp máy biến áp thứ 2 trạm 220/110/22kV KCN Mỹ Phước, công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA, đưa vào vận hành giai đoạn 2012-2013. Đường dây: - Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này. - Xây dựng mới 147km đường dây 220kV, bao gồm: + Đường dây mạch kép Thuận An - trạm biến áp 500kV Tân Uyên, chiều dài 11,5km, tiết diện ACSR-400, vận hành đồng bộ với sự xuất hiện của trạm biến áp 500kV Tân Uyên; + Đường dây bốn mạch đấu nối vào trạm 500kV Tân Uyên chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV Thủ Đức - Long Bình, chiều dài 12,5km, tiết diện ACSR-400, vận hành đồng bộ với sự xuất hiện của trạm biến áp 500kV Tân Uyên; + Đường dây mạch kép Uyên Hưng - trạm biến áp 500kV Tân Định, chiều dài 16km, tiết diện ACSR-400, vận hành năm 2012; + Đường dây mạch kép Uyên Hương - trạm biến áp 500kV Sông Mây, chiều dài 21km, tiết diện ACSR-400, vận hành năm 2012. b) Giai đoạn 2016-2020: Trạm biến áp: - Xây dựng mới 02 trạm biến áp với tổng công suất 1.250 MVA, bao gồm: + Trạm biến áp 220kV Bến Cát 2, điện áp 220/110/22kV quy mô công suất 2x250MVA; + Trạm biến áp 220kV Tân Uyên (nối cấp trong trạm biến áp 500kV Tân Uyên), điện áp 220/110/22kV quy mô công suất 3x250MVA. - Mở rộng, nâng quy mô công suất 03 trạm biến áp, với tổng công suất tăng thêm là 750MVA, bao gồm: + Trạm biến áp 220kV Tân Định, lắp máy biến áp T3 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 3x250MVA; + Trạm biến áp 220kV KCN Mỹ Phước, lắp máy biến áp T3 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 3x250MVA; + Trạm biến áp 220kV Uyên Hưng, lắp máy biến áp T2 công suất 250MVA, nâng quy mô công suất trạm lên 2x250MVA; Đường dây: Xây dựng mới 230km đường dây 220kV, cụ thể như sau: - Đường dây bốn mạch đấu nối trạm biến áp 220kV Bến Cát 2 chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV KCN Mỹ Phước - Bình Long, chiều dài 4,5km, tiết diện ACSR-400. - Đường dây bốn mạch đấu nối vào trạm biến áp 500kV Mỹ Phước chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV KCN Mỹ Phước - Bình Long, chiều dài 3km, tiết diện ACSR-400. 2.2.3. Lưới điện 110kV: a) Giai đoạn 2011-2015 Trạm biến áp: - Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này. - Xây dựng mới 7 trạm 110kV với tổng công suất 796MVA. - Nâng công suất 6 trạm với tổng công suất tăng thêm 282MVA. Đường dây: - Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này. - Xây dựng mới 49,2km đường dây 110kV. - Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn 69,4km đường dây 110kV. b) Giai đoạn 2016-2020 Trạm biến áp: - Xây dựng mới 17 trạm với tổng công suất 1.546MVA; - Mở rộng nâng công suất 3 trạm với tổng công suất tăng thêm 143MVA. Đường dây 110kV: - Xây dựng mới 221km đường dây. - Cải tạo, treo dây mạch hai 4,5km đường dây 110kV. Danh mục, quy mô và tiến độ các công trình đường dây, trạm biến áp 220-110kV triển khai đầu tư giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020 và sơ đồ đấu nối chi tiết trong Phụ lục 3, Phụ lục 4 và hồ sơ đề án quy hoạch. 2.2.4. Lưới điện trung thế giai đoạn 2011-2015: Đường dây: - Xây dựng mới 1.021km đường dây trung thế 22kV, trong đó cáp ngầm 98km. - Cải tạo nâng tiết diện 394km đường dây trung thế. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 2.483 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV với tổng dung lượng 1.409MVA. - Cải tạo, nâng công suất 175 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng dung lượng 24MVA. Sơ đồ và bản đồ chi tiết lưới điện trung thế theo hồ sơ quy hoạch. 2.2.5. Lưới điện hạ thế giai đoạn 2011-2015: - Đường dây: Xây dựng mới 624km và cải tạo 126km; - Công tơ: Lắp đặt mới 139.327 công tơ hạ thế. Khối lượng xây dựng lưới điện hạ thế sẽ được chuẩn xác trong quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện. 3. Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch: Giai đoạn 2011 - 2015 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống ước tính là 5.425,4 tỷ đồng. Trong đó: - Lưới 220kV: 1.893,3 tỷ đồng - Lưới 110kV: 1.548,0 tỷ đồng - Lưới trung áp: 1.749,9 tỷ đồng - Lưới hạ áp: 234,2 tỷ đồng Vốn đã có trong kế hoạch là 1.027 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 4.398,4 tỷ đồng. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức công bố công khai quy hoạch, bố trí quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, giao Sở Công Thương Bình Dương tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng phường, xã, thôn; xác định rõ quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung thế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng. Do vốn đầu tư ngành điện còn hạn hẹp nên địa phương xem xét hỗ trợ đầu tư phát triển lưới điện phân phối. 2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực cần tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ các Quy định về hệ thống điện truyền tải và Quy định về hệ thống điện phân phối đã được Bộ Công Thương ban hành. 3. Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chỉ đạo Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi đề án đã hoàn thiện cho Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương Bình Dương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Nam để quản lý và thực hiện quy hoạch. Sở Công Thương Bình Dương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ KHĐT; - UBND tỉnh Bình Dương; - Tổng cục Năng lượng; - SCT Bình Dương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; - Tổng công ty Điện lực miền Nam; - Công ty Điện lực Bình Dương; - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 3; - Lưu: VT, ĐTĐL (02). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng PHỤ LỤC 1 NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6178/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TT Hạng mục Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Tăng trưởng bình quân/năm (%) P (MW) A (GWh) %A P (MW) A (GWh) %A P (MW) A (GWh) %A 2011-2015 2016-2020 1 Công nghiệp, Xây dựng 892,1 4.263,2 82,3 1.573,3 7.790,5 81,3 2.497,9 13.039,0 78,2 12,8 10,9 Trong đó KCN và CNN 380,8 1.898,5 877,1 4.468,1 1.469,5 7.998,9 2 Nông - lâm - thủy sản 0,7 1,1 0,02 0,5 0,8 0,01 0,3 0,5 0,003 -5,8 -8,7 3 Thương mại, dịch vụ 37,5 104,4 2,0 77,4 237,6 2,5 196,8 609,8 3,7 17,9 20,7 4 Quản lý và TDDC 281,2 749,7 14,5 495,1 1.385,6 14,5 858,0 2.532,6 15,2 13,1 12,8 5 Các nhu cầu khác 25,4 64,0 1,2 62,0 171,8 1,8 172,6 497,5 3,0 21,8 23,7 Tổng thương phẩm 5.182 100 9.586 100 16.679 100 13,1 11,7 Tổn thất 6,6 6,5 6,0 Tổng điện nhận 5.546 10.253 17.744 P max TOÀN TỈNH (MW) 946 1.743 2.959 PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN TRONG QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006-2010, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015 ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯA VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6178/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Bảng 2.1. Danh mục các công trình đường dây 220-110kV của tỉnh Bình Dương TT Danh mục Tiết diện Quy mô Thời điểm vận hành Ghi chú Hiện có XDM hoặc sau cải tạo Số mạch Chiều dài (km) I Đường dây 220kV 1. Đấu nối TBA 220kV Thuận An (chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây Bình Hòa - Hóc Môn) AC-400 2 0,5 2011 Đang xây dựng Bảng 2.2. Danh mục các công trình trạm biến áp 220-110kV của tỉnh Bình Dương TT Danh mục Hiện trạng Quy mô Thời điểm vận hành Ghi chú Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) I Trạm biến áp 220kV 1. Thuận An 2x250 220/110/22 T1: 2011-2012 T2: 2014 Đang xây dựng, máy biến áp T2 vận hành năm 2014 II Trạm biến áp 110kV 1. Thuận An (nối cấp TBA 220kV Thuận An) 2x63 110/22 T1: 2011 T2: 2012 Đang xây dựng, quy mô 3 máy PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6178/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Bảng 3.1. Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110kV tỉnh Bình Dương TT Danh mục Tiết diện Quy mô Thời điểm vận hành Hiện có XDM hoặc sau cải tạo Số mạch Chiều dài (km) I Đường dây 220kV 1. Thuận An - TBA 500kV Tân Uyên ACSR-400 2 11,5 Đồng bộ TBA 500kV Tân Uyên 2. Nhánh rẽ vào TBA 500kV Tân Uyên ACSR-400 4 12,5 Đồng bộ TBA 500kV Tân Uyên 3. Uyên Hưng - TBA 500kV Tân Định ACSR-400 2 16 2012 4. Uyên Hưng - TBA 500kV Sông Mây ACSR-400 2 21 2012 II Đường dây 110kV Xây dựng mới 1. Nhánh rẽ trạm Thuận Giao (chuyển tiếp trên ĐD 110kV Bình Hòa - Thuận An) AC-400 2 1 2014 2. Tân Uyên - TBA 220kV Uyên Hưng AC-400 1 6 Sau khi xuất hiện ĐD này sẽ chuyển đấu nối điện có của TBA Tân Uyên về TBA Nam Tân Uyên 3. Nam Tân Uyên - TBA 220kV Tân Định AC-400 1 9,2 2012 4. Đất Cuốc - TBA 500kV Uyên Hưng AC-400 2 7 2014 5. Đấu nối TBA Colgate (chuyển tiếp trên ĐD 110kV KCN Mỹ Phước - Bến Cát) AC-400 2 0,5 2012 6. Đấu nối TBA Lai Uyên (chuyển tiếp trên ĐD 110kV Bình Long - KCN Mỹ Phước) AC-400 2 0,5 2014 7. VSIP2 MR1 - TBA 220kV KCN Mỹ Phước AC-400 2 8 2012 Cải tạo, nâng tiết diện 1. Đường dây Thuận An - Sóng Thần AC-185 AC-400 2 3,0 2013 2. Đường dây Bình Hòa-VSIP-Thuận An (mạch 2) AC-400 AC-400 2 9,2 2015 (chuyển đấu nối TBA 110kV Thuận Giao vào mạch 2) 3. Đường dây TBA 220kV KCN Mỹ Phước - Lai Uyên - TBA 220kV Bình Long AC-185 AC-400 1 45 2015 Bảng 3.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Bình Dương TT Danh mục trạm Máy Hiện trạng 2011 2012 2013 2014 2015 Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) I Trạm 220kV Xây dựng mới 1 Uyên Hưng T1 250 220/110/22 Cải tạo, mở rộng, nâng quy mô công suất 1. KCN Mỹ Phước T1 250 220/110/22 T2 250 220/110/22 II Trạm 110kV Xây dựng mới 1. Thuận Giao T1 63 110/22 T2 63 110/22 2. KCN Mỹ Phước 110kV (nối cấp TBA 220kV) T1 63 110/22 T2 63 110/22 3. Lai Uyên T1 63 110/22 T2 63 110/22 4. Colgate (trạm khách hàng) T1 20 110/22 T2 20 110/22 5. Nam Tân Uyên T1 63 110/22 T2 63 110/22 6. Đất Cuốc T1 63 110/22 T2 63 110/22 7. VSIP2-MR1 (trạm khách hàng) T1 63 110/22 T2 63 110/22 Cải tạo, mở rộng, nâng quy mô công suất 1. Trạm Hòa Phú (T4) T1 63 110/22 T2 63 110/22 2. Sóng Thần T1 63 110/22 T2 63 110/22 T3 63 110/22 3. Dầu Tiếng T1 25 110/22 40 110/22 4. Phú Giáo T1 25 110/22 40 110/22 5. An Tây T1 63 110/22 T2 63 110/22 6. VSIP 2 T1 63 110/22 T2 63 110/22 Bảng 3.3. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ thế tỉnh Bình Dương TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng xây dựng A Đường dây trung thế 1. Xây dựng mới đường dây 22kV km 1.021 - Đường dây trên không km 923 - Cáp ngầm km 98 2. Cải tạo nâng tiết diện km 394 B Đường dây hạ thế 1. Xây dựng mới km 624 2. Cải tạo nâng tiết diện km 126 C Công tơ cái 139.327 D Trạm biến áp phân phối 1. Xây dựng mới trạm 22/0,4kV trạm/MVA 2483/1.409 2. Cải tạo, nâng công suất trạm 22/0,4kV trạm/MVA 175/24 PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BCT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Bảng 4.1. Khối lượng dự kiến xây dựng đường dây 220-110kV tỉnh Bình Dương TT Danh mục Loại dây - tiết diện Quy mô Thời điểm/Ghi chú Hiện có XDM hoặc sau cải tạo Số mạch Chiều dài (km) Đường dây 220kV Xây dựng mới 1. Đấu nối TBA 220kV Bến Cát 2 ACSR-400 4 4,5 Chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV KCN Mỹ Phước - Bình Long 2. Nhánh rẽ vào TBA 500kV Mỹ Phước ACSR-400 4 3 Chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220kV KCN Mỹ Phước - Bình Long Đường dây 110kV Xây dựng mới 1. Nhánh rẽ vào TBA 500kV Tân Uyên AC-400 4 12,5 Chuyển tiếp trên 2 mạch ĐD 110kV Thủ Đức - Long Bình (đi chung cột với ĐD 220kV) 2. Đấu nối TBA Hưng Định AC-400 2 4 Chuyển tiếp trên 1 mạch ĐD 110kV Gò Đậu - Bình Hòa 3. Đấu nối TBA Tân Bình AC-400 2 2 Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 110kV TBA 500kV Tân Uyên - Thủ Đức - Long Bình 4. Đấu nối TBA Tân Bình AC-400 2 1 Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 110kV TBA 220kV Bình Hòa - Tân Đông Hiệp 5. Đấu nối TBA Đông Hòa AC-400 2 2 Chuyển tiếp trên 1 mạch ĐD Thủ Đức - Đồng Nai 6. Đấu nối TBA T3 AC-400 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐD 110kV Tân Định - Nam Tân Uyên 7. Bàu Bèo (T2) - Trạm biến áp T1 AC-400 2 2 Đấu nối T1 8. Hòa Phú (T4) - T5 AC-400 2 2 Đấu nối T5 9. VSIP2 MR1 - VSIP2 MR2 AC-400 2 6 Chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây TBA 220kV KCN Mỹ Phước - VSIP2 MR1 10. TBA 220kV Uyên Hưng - Thường Tân AC-400 2 8 Đấu nối TBA Thường Tân 11. Nhánh rẽ trạm Bình Tân AC-400 2 1 Chuyển tiếp trên 1 mạch ĐD 110kV Uyên Hưng - Phú Giáo 12. TBA 220kV Uyên Hưng - Vĩnh Hòa - Phú Giáo AC-400 2 26 Tiến độ treo dây phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải và sự xuất hiện của các TBA Bình Tân, Vĩnh Hòa 13. Đường dây từ TBA 500kV Tân Uyên đến điểm đấu nối ĐD 110kV Bình Hòa-Tân Uyên AC-400 2 2,5 Đấu nối chuyển tiếp tại điểm đấu nối với ĐD 110kV Bình Hòa-Tân Uyên-Nam Tân Uyên 14. Đường dây từ TBA 220kV Bến Cát 2 đến điểm đấu nối ĐD 110kV TBA 200kV KCN Mỹ Phước - Bình Long AC-400 2 4,5 Đi chung cột với tuyến ĐD 220kV đấu nối TBA 220kV Bến Cát 2 15. Đường dây từ TBA 220kV Bến Cát 2 đến điểm đấu nối ĐD 110kV TBA 220kV KCN Mỹ Phước - An Tây AC-400 2 7 16. TBA 220kV Bến Cát 2 - An Lập AC-400 2 15 Đấu nối TBA An Lập 17. Đấu nối TBA KCN Mỹ Phước 3 AC-400 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐD 110kV TBA 100kV Bến Cát - Kumho 18. Đấu nối TBA Rạch Bắp AC-400 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐD 110kV TBA 220kV KCN Mỹ Phước - KCN An Tây 19. Đấu nối TBA KCN Mỹ Phước 2 AC-400 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐD 110kV TBA 220kV KCN Mỹ Phước - Thới Hòa 20. Đấu nối TBA Lai Hưng AC-400 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐD 110kV TBA 220kV KCN Mỹ Phước - TBA 220kV Bình Long Cải tạo, nâng tiết diện 1. Treo dây mạch 2 ĐD Quốc lộ 13 - Gò Đậu AC-400 AC-400 2 4,5 Tuyến từ Bình Hòa rẽ Thuận An đi Gò Đậu Bảng 4.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới và cải tạo tỉnh Bình Dương TT Danh mục Máy Hiện trạng 2016-2020 Ghi chú Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) A Xây dựng mới Trạm 220kV 1. Tân Uyên T1, T2, T3 3x250 220/110 Tiến độ lắp máy T2, T3 phụ thuộc nhu cầu phụ tải 2. Bến Cát 2 T1, T2 2x250 220/110 Tiến độ lắp máy T2 phụ thuộc nhu cầu phụ tải Trạm 110kV 1. VSIP 2 MR2 T1, T2 2x63 110/22 Trạm khách hàng 2. Hưng Định T1 1x63 110/22 3. Tân Bình T1 1x63 110/22 4. Đông Hòa T1 1x63 110/22 5. Trạm T1 T1, T2 2x63 110/22 Tiến độ lắp máy T2 các TBA phụ thuộc nhu cầu phụ tải 6. Trạm T5 T1, T2 2x63 110/22 7. Trạm T3 T1, T2 2x63 110/22 8. KCN Mỹ Phước 3 T1, T2 2x63 110/22 9. Rạch Bắp T1, T2 2x63 110/22 10. KCN Mỹ Phước 2 T1 1x63 110/22 11. Lai Hưng T1 1x63 110/22 12. An Lập T1 1x40 110/22 13. Uyên Hưng T1, T2 2x63 110/22 Nối cấp 220kV Uyên Hưng. Tiến độ lắp máy T2 phụ thuộc nhu cầu phụ tải 14. Thường Tân T1 1x63 110/22 15. Bình Tân T1 1x63 110/22 16. Tân Uyên 110kV T1 1x63 110/22 Nối cấp 500kV Tân Uyên 17. Vĩnh Hòa T1 1x40 110/22 B Cải tạo, nâng quy mô công suất I Trạm 220kV 1. Uyên Hưng T2 1x250 220/110/22 2x250 220/110/22 2. KCN Mỹ Phước T3 2x250 220/110/22 3x250 220/110/22 3. Tân Định T3 2x250 220/110/22 3x250 220/110/22 II Trạm 110kV 1. Thuận An T3 2x63 110/22 3x63 110/22 2. Dầu Tiếng T2 40 110/22 2x40 110/22 3. Phú Giáo T2 40 110/22 2x40 110/22 PHỤ LỤC 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (Ban hành kèm theo Quyết định số 6178/QĐ-BCT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) STT Tên bản vẽ Ký hiệu bản vẽ 1. Bản đồ lưới điện 500, 220, 110kV toàn tỉnh đến năm 2015 510015Q-LĐ-01.1 2. Sơ đồ nguyên lý lưới điện 500, 220, 110 toàn tỉnh đến năm 2015 510015Q-LĐ-02.1 3. Bản đồ lưới điện 500, 220, 110kV toàn tỉnh đến năm 2020 510015Q-LĐ-01.2 4. Sơ đồ nguyên lý lưới điện 500, 220, 110 toàn tỉnh đến năm 2020 510015Q-LĐ-02.2 5. Bản đồ lưới điện trung thế TX. Thủ Dầu Một đến năm 2015 510015Q-LĐ-03.1 6. Bản đồ lưới điện trung thế huyện Thuận An đến năm 2015 510015Q-LĐ-03.2 9. Bản đồ lưới điện trung thế huyện Dĩ An đến năm 2015 510015Q-LĐ-03.3 10. Bản đồ lưới điện trung thế huyện Bến Cát Phú đến năm 2015 510015Q-LĐ-03.4 11. Bản đồ lưới điện trung thế huyện Dầu Tiếng đến năm 2015 510015Q-LĐ-03.5 12. Bản đồ lưới điện trung thế huyện Tân Uyên đến năm 2015 510015Q-LĐ-03.6 13. Bản đồ lưới điện trung thế huyện Phú Giáo đến năm 2015 510015Q-LĐ-03.7