10826/QĐ-BCT

Quyết định 10826/QĐ-BCT năm 2015 phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10826/QĐ-BCT Hà Nội , ngày 08 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (HIỆU CHỈNH) BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật điện lực n gày 01 tháng 7 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn c ứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đ ổ i, b ổ sung một số điều Luật Đi ệ n lực; Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 c ủ a Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 nă m 2010 của Thủ tướng Chính ph ủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng n ô ng thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 thán g 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ v ề việc ban hành Bộ tiêu chí qu ố c gia v ề nông thôn mới; Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg n g ày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính ph ủ sửa đổ i một s ố tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn m ớ i; Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ tr ưở ng Bộ Công Thương về quy định các quy tắc bản đảm an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện (QCVN 01:2008/BCT); Căn c ứ Quy phạm trang bị điện: từ 11 TCL-18-2006 đến 11 TCL-21-2006; Căn c ứ Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN c ủ a Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ngày 08 tháng 12 năm 2006 về Quy định kỹ thuật điện nông thôn; Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Theo đề nghị của Tổng cục tr ưở ng T ổ ng cục Năng lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh): 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng a) Các xã khu vực nông thôn đang sử dụng điện, có trong danh mục xây dựng nông thôn mới của các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương; b) Đối với các xã đã đánh giá hoàn thành và đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới thì không áp dụng đánh giá lại; c) Khuyến khích áp dụng trong quá tr ình thiết kế, xây dựng công trình điện nông th ôn, nhưng không phải là điều kiện đ ủ để nghiệm thu, đưa công trình vào s ử dụng. 2. Ti ê u chí xã đạt nông t hôn mới về điện Xã đạt chuẩn nông thôn mới về điện phải đạt Tiêu chí số 4 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bao gồm: a) Tiêu chí 4.1: Có hệ thống điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đ ế m phục vụ s ả n xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) đảm b ả o đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; b) Tiêu ch í 4.2: Đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. 3. Phương pháp đánh giá 3.1. Phương pháp chung Phương pháp chung: Nhận dạng, cập nh ậ t tài liệu pháp lý, tài liệu thống kê để đánh giá. Không tổ chức thí nghiệm, ki ể m định chất lượng công trình và những công việc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành; Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông th ô n mới được quy định chi ti ế t tr ong Phụ lục kèm theo Quyết định này. 3.2. Đánh giá hệ thống điện đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện (tại Tiêu chí 4.1) : chi tiết trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. 3.3. Đánh giá việc sử dụng điện thường xuyên (tại Tiêu chí 4.2) a) Đối với khu vực sử dụng nguồn từ lưới điện quốc gia: Đảm bảo c ó điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình; b) Đối với khu vực sử dụng nguồn từ năng lượng tái tạo, trạm diezen độc l ậ p: Đảm bảo có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình, số giờ cấp điện trong ngà y đảm bảo lớn hơn 12 giờ/ngày đối với khu vực đất liền và lớn hơn 08 giờ/ngày đối với khu vực hải đảo; c) Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên: đánh giá chi tiết theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. 3.4. Đánh giá việc sử dụng điện an toàn (tại Tiêu chí 4.2) a) H ệ thống điện ngoài nhà đạt các tiêu chí theo phương pháp đ ánh giá nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này; b) H ệ thống điện trong nhà đạt tiêu chí theo phương pháp đánh gi á nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 3192/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương. Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương; Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng giám đốc các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc; miền Trung; miền Nam; Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - BCĐTƯ CTMT Q G xây dựng NTM (đ ể b á o c á o); - Bộ trưởng (để báo cáo); - BCĐ CTMTQG xây dựng NTM các tỉnh, thành ph ố ; - Lưu: VT, TCNL. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN MỚI THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG (HIỆU CHỈNH) (Kèm theo Quyết định s ố 10826/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2015) STT Mục đánh giá Thành phần đánh giá Nội dung đánh gi á Nhận dạng đánh giá Mức đán h giá Ghi chú I Hệ thống cung c ấ p điệ n đảm bảo yêu c ầ u kỹ thuật, a n toàn theo quy định (Ti ê u chí 4.1) Đạt 1 Đường d â y trung áp Đạt 1.1 Hồ sơ pháp lý đạt 1.1.1 Thủ tục, hồ sơ. Dự án đầu tư. Hồ sơ, quy ế t định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. C ó hồ sơ, c ó Quyết định phê duyệt. Đạt Trường hợp không c ó hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương ph ố i hợp với Công ty Điện lực T ỉ nh/huyện h ướ ng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đ ơn vị qu ả n lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý. 1.1.2 Hồ sơ thiết k ế . Đạt 1.1.3 Hồ sơ nghiệm thu. Đạt 1.2 A n toàn điện đạt 1.2.1 Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng v ề an toàn điện. Đ ế n mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư. ≥ 7 m Đạt 1.2.2 Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư. ≥ 5, 5 m Đạt 1.2.3 Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đế n. ≥ 4,5 m Đạt 1.2.4 Đ ế n mặt đường ô tô. ≥ 7 m Đạt 1.2.5 Đến mặt ray đường sắt. ≥ 7,5 m Đạt 1.2.6 Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh c ó tàu thuy ề n qua lại. tĩnh không +1,5 m Đạt 1.2.7 Khoảng cách t hẳng đứng nh ỏ nhất trong các chế độ làm việc bình thường của đườ n g dây. Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại. ≥ 5, 5 m Đạt 1.2.8 Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, k ê nh mà thuyền bè và người không th ể qua lại được. ≥ 2 , 5 m Đạt 1.2.9 Từ đường điện áp 22kV đến đường dây có cấp điện áp th ấ p hơn. ≥ 2m Đạt 1.2.10 Từ đường điện áp 35kV đến đường dây c ó cấp điện áp thấp hơn. ≥ 3m Đạt 1.2.11 Đến đường dây thông tin. ≥ 4 m Đạt 1.2.12 Đến mặt đ ê, đập. ≥ 6 m Đạt 1.2.13 Chiều rộng hành lang giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng. Khoảng cách từ dâ y ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh. Dây bọc 22kV ≥ 1 m Đạt Không có cây cối có thể đổ hoặc xô cành vào dây dẫn điện. 1.2.14 Dây bọc 35kV ≥ 1, 5m Đạt 1.2.15 Dây trần 22kV ≥ 2m Đạt 1.2.16 Dây trần 35kV ≥ 3m Đạt 1.2.17 Bi ể n báo an toàn. C ó Bi ể n báo cấm; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển ch ỉ dẫn; Biển báo an toàn. 100% Đạt 1.2.18 An toàn cho người và vật nuôi. Dây n ố i đất: dây nối từ xà, dây néo hoặc dây trung tính đến cọc tiếp địa. Không bị dỉ sắt hoặc đứt, có nối vào cọc tiếp đ ấ t. Đạt 1.3 Cung cấp điện Đạt 1.3.1 Nguồn điện cung cấp Đảm bảo v ề nguồn cấp. Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn. Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn. Đạt Đơn vị qu ả n lý, vận hành lưới điện cung c ấ p kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. 1.3.2 Đảm bảo điện áp. Điện áp phía thứ cấp. không vượt qu á +5%; - 10% điện áp định mức. Đạt Đ ơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. 1.5 Kết cấu chịu lực Đạt 1.5.1 Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực Cột bê tông. Xác định mức độ vỡ, nứt bê t ông. Không để hở cốt thép bên trong. Đạt 1.5.2 Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột. Không nghiêng quá 1/150 xH. Đạt H: Chiều cao cột 1.5.3 Cột thép. Xác định các thanh th ép và bu lông. Đủ các thanh thép không bị cong; sơn hoặc m ạ chống dỉ không bị bong. Đ ạt 1.5.4 Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột. Kh ô ng nghiêng quá 1/200 xH Đ ạt H: Chiều cao cột 1.5.5 Kết cấu hỗ trợ chịu lực. D â y néo thép, thanh chống. Có bảo vệ chống d ỉ theo quy đ ị nh Đạt 1.5.6 Móng néo. Được bảo v ệ ch ố ng xói lở. Đạt 1.5.7 Móng cột. M ó ng bê tông, trụ ... Được bảo v ệ không bị x ó i l ở . Đạt 1.5.8 Xà giá đỡ Xà đỡ, néo dây điện. Được bảo vệ ch ố ng d ỉ , không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. Đạt 1.5.9 Giá đỡ và kết cấu khác. Được bảo vệ ch ố ng d ỉ , không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. Đạt 1.6 Vận hành đạt 1.6.1 Nh ậ n dạng về quy tr ì nh vận hành. Các quy tr ì nh vận hành. Quy trì nh ki ể m tra an toàn vận hành. C ó quy tr ình đầy đủ. Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. 1.6.2 Quy trình sửa chữa, kh ắ c phục sự c ố . Có quy trình đầy đủ. Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đ ạt. 2 Trạm biến áp phân ph ố i Đạt 2.1 Hồ sơ pháp lý Đạt 2.1.1 Thủ tục, hồ sơ D ự án đầu tư. Hồ sơ, quyết định ph ê duyệt của cấp có thẩm quyền. C ó h ồ sơ, c ó Quyết định phê duyệt. Đạt Tr ườ ng hợp không c ó hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công T hương ph ố i hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị qu ả n lý bán điện hoàn thiện hồ sơ đ ể quản I ý . 2.1.2 H ồ sơ thiết k ế . Đạt 2.1.3 Hồ sơ nghiệm thu. Đạt 2.2 An toàn điện Đạt 2.2.1 Th ô ng tin, s ố liệu kỹ thuật để nhận dạng về an t o àn điện. Khoảng cách giữa ph ầ n mang điện với c á c bộ phận, công tr ì nh xung quanh. Đến 22 kV ≥ 2,0 m Đạt K hô ng có cây cối c ó th ể đổ hoặc xô c à nh vào các k ế t cấu công tr ì nh trạm bi ế n áp 2.2.2 Đến 35 k V ≥ 3,0 m Đạt 2.2.3 Nối đất. Dây nối đất an toàn, nối đất làm việc và nối đất ch ố ng sét. Có đ ủ các điểm nối đất, dây nối đất không bị d ỉ hoặc bị đứt. Đạt 2.2.4 Biển báo an toàn. Bi ể n báo c ấ m; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển ch ỉ d ẫ n; Biển báo yêu cầu có kích th ướ c theo quy định. 100% Đạt 2 . 3 Cung cấp điện Đạt 2.3.1 Nguồn điện cung cấp Đảm b ả o về nguồn cấp. Dung lượng vận hành trạm theo nhu cầu sử dụng điện. ≤ công suất định mức máy biến áp. Đạt Đơn vị qu ả n lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả đ ể đánh giá: đạt/không đạt. 2.3.2 Đảm bảo về chất lượng điện. Điện áp phía hạ áp tại đầu ra. Không vượt quá +5%; - 10% điện áp định mức. Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới đi ệ n cung c ấ p kết quả để đ á nh giá: đạt/không đạt 2.4 Vận h ành đạt 2.4.1 Nhận dạng về quy trình vận hành Mua bán điện. Tỷ lệ s ố công tơ đo đếm điện điện n ă ng khách hàng còn trong thời gian kiểm định, còn nguyên kẹp ch ì . 100% Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung c ấ p kết quả để đánh giá: đạ t/ không đạt 2.4.2 Có đồng hồ kiểm tra các thông số vận hành (V; A; T U ; TI) trạm đảm bảo các thông số kỹ thuật đang vận hành. 100% Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp k ế t quả để đánh giá: đạt/không đạt 2.4.3 Thao tác, vận hành Thiết bị đóng cắt được kiểm tra đ ủ tiêu chuẩn đóng c ắ t trước khi thao tác. Có hồ sơ Đạt Đ ơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đ á nh giá: đạt/không đạt 2.4.4 Thiết b ị bảo v ệ được kiểm tra, bảo trì theo quy định hiện hành. Có hồ sơ Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt 2.5 Kết cấu chịu lực, bảo vệ đạt 2.5.1 Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực. Cột điện. Cột b ê tông. Không bị v ỡ , nứt bê tông đ ể hở cốt thép bên trong. Đạt 2.5.2 Cột thép Không nghiêng, các thanh thép đầy đ ủ , được bảo vệ chống d ỉ s ắ t. Đạt 2.5.3 Móng cột. Móng bê tông, trụ. Được bảo vệ không bị xói lở. Đạt 2.5.4 Giá đ ỡ thiết bị. Xà đỡ , dây néo cột điện. Được bảo v ệ chống d ỉ , không bị vặn, cong, vênh, được n ố i vào cọc tiếp địa. Đạt 2.5.5 Giá đỡ và kết cấu khác. Được bảo v ệ ch ố ng dỉ , không bi vặn, cong, vênh, được nối v à o cọc tiếp địa Đạt 2.5.6 Cổng, hàn g rào bảo vệ trạm (nếu có) Hàng rào. Móng bờ r à o không bị s ó i mòn, tường rào không bị bong vữa, thủng lỗ, nứt mạch vữa. Đạt 2.5.7 Cổng ra vào. Có c ử a, khóa, n găn được người và vật nuôi, không bị cong vênh, vật liệu bằng thép không bị d ỉ sắt. Đạt 3 Đường dây hạ áp Đạt 3.1 Hồ sơ pháp lý 3.1.1 Thủ tục, hồ sơ Dự án đ ầu tư Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp c ó th ẩ m quyền Có hồ sơ, có Quyết định ph ê duyệt Đạt Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý. 3.1.2 H ồ sơ thiết kế Đạt 3.1.3 Hồ sơ nghiệm thu Đạt 3.2 An toà n điện đạt 3.2.1 Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về an toàn điện. Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ dây dẫn đến mặt đ ất tự nhiên và công trình trong các chế độ làm việc bình thường của đ ường d â y. Đ ế n mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư. ≥ 5,5 m Đạt 3.2.2 Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư. ≥ 5 m Đạt 3.2.3 Đ ế n mặt đ ất tự nhiên khu vực khó đến. ≥ 4 m Đạt 3.2.4 Đến mặt đường ô tô cấp I , II . ≥ 7 m Đạt 3.2.5 Đến mặt đường ô tô các cấp còn lại. ≥ 6 m Đạt 3.2.6 Đến mặt ray đường s ắt ≥ 7,5 m Đạt 3.2.7 Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại. tĩnh không +1,5 m Đạt 3.2.8 Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền b è qua lại. ≥ 5,5 m Đạt 3.2.9 Đ ế n mức nước cao nhất tr ê n sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được. ≥ 2, 5 m Đạt 3.2.10 Đến đường dây thông tin. ≥ 1,25 m Đạt 3.2.11 Đến mặt đê, đập. ≥ 6 m Đạt 3.2.12 N ố i đất. Nối đất lặp lại cho dây trung tính, n ố i đất vỏ thiết bị. không bị đứt hay dỉ sét. Đạt 3.2.13 Điện trở n ố i đất đối với các đường dây đi qua khu vực có nhiều nhà cao tầng, cây cối cao che chắn, khó c ó thể bị sét đánh trực tiếp. < 50W Đ ạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung c ấ p kết quả đ ể đánh giá: đạt/không đạt. 3.2.14 Điện trở n ố i đất đối với các đ ườ ng dây đi qua khu vực trống trải không có nhà cửa, công trình, cây cối che chắn, đường dây d ễ bị sét đ á nh trực tiếp. < 3 0W Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp k ế t qu ả để đánh giá: đạt/không đạt. 3.2.15 Biển báo an toàn. Có bi ể n báo cấm; biển báo nguy hiểm, cảnh báo; biển ch ỉ dẫn; biển b á o yêu cầu có kích thước theo quy định. 100% Đạt 3.3 Chất lượng điện năng đạt 3.3.1 Thông tin, số liệu nhận dạng chất lượng điện năng sử dụng. Điện áp Trong điều kiện bình thường, độ l ệch đi ệ n áp cho phép so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên t hỏa thuận. trong khoảng ± 5% Đạt Đ ơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết qu ả để đánh giá: đạt/không đạt 3.3.2 Đ ố i với lưới điện chưa ổn đ ịnh sau sự cố, độ lệch điện áp cho phép. từ +5% đế n -10%; Đại Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết qu ả để đánh giá: đạt/không đạt. 3.3.3 T ầ n s ố Trong điều kiện b ì nh thường, độ lệch tần s ố h ệ thống điện cho phép so với t ầ n số danh định là 50Hz. trong phạm vi ± 0,2Hz Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp k ế t quả để đánh gi á : đạt/không đạt. 3.3.4 Đ ố i với lưới điện chưa ổn định sau sự c ố đơn lẻ, độ lệch tần s ố cho phép so với t ầ n số danh định là 50Hz. trong phạm vi ± 0,5Hz Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt. 3.4 Dây dẫn điện đạt 3.4.1 Nhận dạng về chủng loại, thông tin số liệu dây dẫn hạ áp. Ki ể u đi dây. Đả m b ả o an toàn đi ệ n. Lắ p trên sứ cách điện c ó xà đ ỡ sứ, không mắc dây dẫn điện trên cây xanh, gá trên mái nhà. Đạt 3.4.2 K ế t n ố i dây. - Mối n ố i phải được n ố i b ằ ng ống nối ép chặt hoặc bắt siết ố c ch ắ c ch ắ n. s ố lượng gíp kẹp ≥ 2 bộ. Đạt 3.4.3 An toàn dẫn điện. Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn. Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn Đạt Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp k ế t quả đánh giá: đạt/không đạt 3.4.4 An toàn cách điện. Dây trần. Có sứ cách điện trên cột Đạt 3.4.5 Dây bọc. Dây không nứt, rách, có sứ cách điện trên cột Đạt 3.4.6 Dây cáp d ẫn điện. Được chôn dưới đất hoặc treo có cáp thép chịu lực. Đạt 3.4.7 An toàn về cơ học. Dây trần và dây bọc. Dây không bị bong đứt sợi cáp bện. Đạt 3.5 K ế t cấu chịu lực đạt 3.5.1 Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực. Cột điện. Cột bê tô ng. Không bị vỡ, nứt bê tông để hở cốt thép bên trong. Đạt 3.5.2 Cột thép. Không nghiêng, các thanh thép đ ầ y đủ, được bảo v ệ ch ố ng d ỉ sắt. Đạt 3.5.3 Cột gỗ, tre tr ê n nhánh rẽ v ề hộ gia đình. Cao tối thiểu 5m, đường kính ngọn t ố i thiểu 80mm, được xử lý chống mối mục. Đạt 3.5.4 Kết c ấ u hỗ tr ợ chịu lực. Dây néo thép, thanh chống. Có bảo vệ, chống d ỉ s ắ t. Đạt 3.5.5 Móng néo. Được bảo v ệ chống xói lở. Đ ạt 3.5.6 Móng cột. Móng bê tông, trụ. Đ ược bảo v ệ không bị xói lở. Đạt 3.5.7 Móng đà c ả n. Được b ả o vệ không bị x ó i lở. Đạt 3.5.8 Móng đất. Được bảo vệ không bị xói lở. Đạt 3.5.9 Xà giá đỡ. X à đỡ , n é o dây điện. Được b ả o v ệ chống d ỉ , kh ô ng bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. Đạt 3.5.10 Giá đỡ và kết cấu khác. Được bảo vệ ch ố ng d ỉ , không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa. Đạt 3.6 Vận hành Đạt 3.6.1 Nhận dạng về quy trình vận hành Đường dây. Sơn ch ỉ rõ tên và mạch trên các vị tr í cột. Có đánh s ố . Đạt 3.6.2 Các quy trình vận hành. Quy tr ì nh kiểm tr a an toàn vận hành. Có sổ theo dõi. Đạt 3.6.3 Quy tr ì nh sửa chữa, khắc phục sự cố. Có sổ theo dõi. Đạt 3.6.4 Trong mạch điện ba pha bốn dây. thiết bị đóng cắt (áp-tô-mát, cầu dao, cầu chì) đặt tr ên dây pha. Cắt thiết bị các dây không có đi ệ n. Đạt 3.6.5 Trong mạch điện một pha hai dây. áp-tô-mát, cầu chì và công tắc đặt trên d â y pha. Cắt thiết bị hai dây không có điện. Đạt 4 Dây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điện Đạt 4.1 Dây sau công tơ Đạt 4.1.1 Nhận dạng về chủng loại, thông tin số liệu dây dẫn sau công tơ. Loại dây dẫn về hộ gia đ ì nh. Tiết diện d ây bọc cách điện hoặc cáp điện phải phù hợp v ớ i công suất sử dụng của các hộ sử dụng đi ệ n. Dây bọc cách điện, tiết diện tối thiểu 2,5mm 2 Đạt 4.1.2 An toàn treo dây d ẫn. Khoảng cách từ công tơ v ề nhà dưới 20m. Có hãm dây hai đầu trê n sứ cách điện hạ áp hoặc sử dụng kẹp h ã m, kẹp siết 2 đầu. Đạt 4.1.3 Kho ả ng cách từ công tơ về nhà từ 20m trở l ê n. C ó h ã m d â y hai đầu trên sứ cách đi ệ n h ạ áp hoặc sử d ụng kẹp h ã m, k ẹ p siết 2 đầu, c ó cột đỡ trung gian. Đạt 4.1.4 Dây dẫn căng vượt đường ô tô. C ó h ã m dây ha i đầu trên s ứ cách điện hạ áp, có dâ y văng đỡ dây, khoảng cách an toàn tới đất kiểm tra theo tiêu chuẩn đườn g dây hạ á p. Đạt 4.2 Kết cấ u sau công tơ điện và loại công tơ đạt 4.2.1 Thông tin, s ố liệu nhận d ạ ng. Cột đỡ trung gian. Loại cột. Gỗ hoặc tre, cao ≥ 4, 0 m, đường kính ≥ 80mm. Đạt 4.2.2 Bảo vệ an toàn cho cột. Được chôn dưới đất, không bị nghiêng, không ảnh hưởng đến việc giao thông đi l ại. Đạt 4.2.3 Hợp đồng mua bán điện. Các hộ dân ký hợp đồng mua bán điện theo gi á quy định của Chính ph ủ . 100% các hộ dân được ký hợp đồng. Đạt Đơn vị quản lý, vận hành l ướ i điện cung c ấ p kết quả để đánh giá: đạt/không đạt 4.2.4 Công t ơ điện. Chất lượng. Có ki ể m đ ị nh còn th ờ i hạn , được kẹp ch ì niêm phong. Đạt 4.2.5 Bảo vệ công tơ. Hòm công tơ. Công tơ được đặt trong hòm comporit hoặc s ơ n tĩnh đ iện treo trên cột hoặc tường nhà. Đạt 4.3 Điện trong nhà Đạt 4.3.1 Thông tin, số liệu nhận dạng. Bảng điện tổng. Có cầu ch ì /aptomat, công tắc, ổ c ắ m đặt cố định trên tường hoặc khung nhà. 100% các hộ dân đạt Trưởng thôn (bản, bu ô n) báo cáo đánh giá chung, cung cấp k ế t quả đ ể đ á nh gi á đạt/ không đạt . Các hộ chưa đạt, nếu có cam kết cải tạo, nâng cấp trong vòng 6 tháng thì được đánh giá l à đạt trong năm. 4.3.2 Dây điện. Có vỏ cách điện, dây điện được cố định trên tường hoặc khung nhà hoặc chôn trong tường. 100% các hộ dân đạt II Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên (Tiêu chí 4.2) Đạt 1 Khu vực lưới điện k ế t n ố i lưới điện quốc gia đạt 1.2 Thông tin nhận dạng về sử dụng điện lưới quốc gia. T ỷ lệ số hộ dùng điện thườ ng xuy ê n. Tỷ lệ số hộ dùng đ iện thường xuyên đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và Đ ô ng Nam Bộ. ≥ 99% Đạt 1.3 Đ ố i với vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. ≥ 98% Đạt 1.4 Đ ối với vùng trung du miền núi phía bắc; các xã theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP. ≥ 95% Đạt 1.5 Ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông báo cho khách hàng biết tr ước thời điểm ngừng hoặc giảm m ức cung cấp điện. ≥ 05 ngày Đạt 1.6 Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong 3 ngày li ê n tiếp Đạt 2 Khu vực sử dụng điện từ nguồn năng lượng tái tạo, trạm Diez e n độc l ậ p đạt 2.1 Nguồ n năng lượng tái tạo Có công suất ≥ 50KW. T ổ chức c ó giấy phép hoạt động điện lực. T ỷ lệ hộ d â n khu vực nhà máy kết nối ≥ 95%. Đạt 2.2 Có công suất < 50KW. Tổ chức, c á nh â n kinh doanh bán điện trực tiếp. Tỷ lệ hộ dân khu vực nhà máy k ế t n ố i ≥ 85%. Đạt