TCVN185:1974

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 185:1974 về Ký hiệu điện trên mặt bằng TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 185 - 74 KÝ HIỆU ĐIỆN TRÊN MẶT BẰNG TCVN 185 - 74 được ban hành để thay thế TCVN 185 - 65. Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu thiết bị, khí cụ và phần tử mang điện trên mặt bằng. Các ký hiệu này phân chia như sau: 1. Thiết bị điện, trạm biến áp, nhà máy điện 2. Bảng, bàn, tủ điện 3. Thiết bị khởi động, đổi nối 4. Thiết bị dùng điện 5. Dụng cụ chiếu sáng 6. Chiếu sáng ngoài trời 7. Lưới điện 8. Các thành phần trong mặt bằng công trình xây dựng 9. Chữ viết tắt và cách ghi Khi cần thiết có thể thêm vào các ký hiệu đã quy định trong tiêu chuẩn này những ký hiệu bằng chữ hoặc bằng số để làm chuẩn xác thêm các công trình. Ví dụ: 1. Động cơ không đồng bộ ở mặt bằng số 20 2. Máy biến áp hàn một pha được cung cấp điện bằng pha A và C. 3. Nhà máy thủy điện công suất 100 MW I. THIẾT BỊ ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP, NHÀ MÁY ĐIỆN phải theo đúng như trong bảng 1. Bảng 1 Tên gọi Ký hiệu 1. Động cơ điện không đồng bộ 2. Động cơ điện đồng bộ 3. Động cơ điện một chiều 4. Máy phát điện đồng bộ 5. Máy phát điện một chiều 6. Một số động cơ tạo thành tổ truyền động 7. Máy biến áp 8. Máy tự biến áp (biến áp tự ngẫu) 9. Máy biến áp hợp bộ có cầu chảy và máy cắt điện 10. Máy đổi điện dùng động cơ không đồng bộ và máy phát điện một chiều 11. Nắn điện thủy ngân 12. Nắn điện bán dẫn 13. Trạm, tủ, ngăn tụ điện tĩnh 14. Thiết bị bảo vệ máy thu vô tuyến chống nhiễu loại công nghiệp 15. Trạm biến áp 16. Trạm phân phối điện 17. Trạm đổi điện (nắn điện) 18. Nhà máy điện A - Loại nhà máy B - Công suất (MV) 2. BẢNG, BÀN, TỦ ĐIỆN Phải theo đúng như trong bảng 2 Bảng 2 Tên gọi Ký hiệu 1. Bảng, bàn, tủ điều khiển 2. Bảng phân phối điện 3. Tủ phân phối điện (động lực và ánh sáng) 4. Hộp hoặc tủ hàng kẹp đấu dây 5. Bảng điện dùng cho chiếu sáng làm việc 6. Bảng điện dùng cho chiếu sáng sự cố 7. Mã hiệu tủ và bảng điện: A - số thứ tự trên mặt bằng B - mã hiệu tủ 8. Bảng, hộp tín hiệu 3. THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG, ĐỔI NỐI Phải theo đúng như trong bảng 3 Bảng 3 Tên gọi Ký hiệu 1. Khởi động từ 2. Biến trở 3. Bộ khống chế 4. Bộ khống chế kiểu bàn đạp 5. Bộ khống chế kiểu hình trống 6. Điện kháng 7. Hộp đặt máy cắt điện hạ áp 8. Hộp đặt cầu dao 9. Hộp đặt cầu chảy 10. Hộp có cầu dao và cầu chảy 11. Hộp cầu dao đổi nối 12. Hộp khởi động thiết bị điện cao áp 13. Hộp đấu dây vào 14. Khóa điều khiển 15. Hộp nối dây hai ngả 16. Hộp nối dây ba ngả 17. Hộp nối dây rẽ nhánh 18. Nút điều khiển (số chấm tùy theo số nút) 19. Nút điều khiển bằng chân 20. Hãm điện hành trình 21. Hãm điện có cờ hiệu 22. Hãm điện ly tâm 23. Xenxin 24. Nhiệt ngẫu 25. Tế bào quang điện 26. Nhiệt kế thủy ngân có tiếp điểm 27. Nhiệt kế điện trở 28. Dụng cụ tự ghi 29. Rơle 30. Máy đếm điện (công tơ điện) (Wh - máy đếm điện năng tác dụng) 31. Chuông điện 32. Còi điện 4. THIẾT BỊ DÙNG ĐIỆN Phải theo đúng như trong bảng 4 Bảng 4 Tên gọi Ký hiệu 1. Lò điện trở 2. Lò hồ quang 3. Lò cảm ứng 4. Lò điện phân 5. Bộ truyền động điện tử (để điều khiển máy khí nén, thủy lực…) 6. Máy phân ly bằng từ 7. Bàn nam châm điện 8. Bộ hãm điện từ 5. DỤNG CỤ CHIẾU SÁNG Phải theo đúng như trong bảng 5. Bảng 5 Tên gọi Ký hiệu 1. Đèn thường 2. Đèn thường có chao 3. Đèn « anpha » 4. Đèn chiếu sâu có chao tráng men 5. Đèn chiếu sâu có chao tráng gương 6. Đèn có bóng tráng gương 7. Đèn thủy ngân áp lực cao 8. Đèn vạn năng không chụp 9. Đèn vạn năng có chụp 10. Đèn chống nước và bụi 11. Đèn mỏ thường có chụp trong suốt 12. Đèn mỏ thường có chụp mờ 13. Đèn chống nổ không chao 14. Đèn chống nổ có chao 15. Đèn chịu nổ 16. Đèn chống thấm và chống nổ có chao 17. Đèn chống hóa chất ăn mòn 18. Đèn chiếu nghiêng 19. Đèn đặt sát tường hoặc sát trần 20. Đèn cổ cò 21. Đèn chiếu sáng cục bộ 22. Đèn chiếu sáng cục bộ, trọn bộ gồm có máy giảm áp, giá lắp, bóng đèn 23. Đèn huỳnh quang a - số bóng đèn b - công suất bóng đèn (W) 24. Đèn chùm huỳnh quang a - số bóng đèn b - công suất bóng đèn (W) 25. Đèn chùm a - số bóng đèn b - công suất bóng đèn (W) 26. Giá đỡ đèn hình cầu a - số bóng đèn b - công suất bóng đèn (W) 27. Giá đỡ đèn hình chén a - số bóng đèn b - công suất bóng đèn (W) 28. Giá đỡ đèn hình trụ a - số bóng đèn b - công suất bóng đèn (W) 29. Giá đỡ đèn (ký hiệu đèn vẽ theo kiểu tương ứng) a - ký hiệu giá đỡ b - kiểu giá đỡ 30. Đèn tín hiệu X - xanh Đ - đỏ V - vàng 31. Đèn báo hiệu chỉ chỗ đặt bình chữa cháy 32. Đèn báo hiệu chữa cháy 33. Đèn pha a - công suất b - góc nghiêng ( o ) c - độ cao đặt đèn (m) d - góc tà ( o ) 34. Ổ cắm điện hai cực a - kiểu thường b - kiểu kín 35. Ổ cắm điện hai cực có cực thứ ba nối đất a - kiểu thường b - kiểu kín 36. Ổ cắm điện ba cực có cực thứ tư nối đất a - kiểu thường b - kiểu kín 37. Hãm điện kiểu thường a - một cực b - hai cực c - ba cực 38. Hãm điện kiểu kín a - một cực b - hai cực c - ba cực 39. Hãm điện hai chiều a - kiểu thường b - kiểu kín 6. CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Phải theo đúng như trong bảng 6 Bảng 6 Tên gọi Ký hiệu 1. Cột bêtông ly tâm không có đèn 2. Cột bêtông vuông không có đèn 3. Cột sắt không có đèn 4. Đèn đặt trên cột (ký hiệu đèn và cột vẽ theo kiểu tương ứng) 5. Đèn treo trên dây (ký hiệu đèn vẽ theo kiểu tương ứng) 6. Điểm kiểm tra độ rọi tính toán a - b - độ rọi theo phương thẳng đứng về hai phía c - độ chiếu sáng theo phương ngang 7. LƯỚI ĐIỆN Phải theo đúng như trong bảng 7 Bảng 7 Tên gọi Ký hiệu 1. Đường dây của lưới phân phối động lực xoay chiều đến 1000 V a - đường dây trần b - đường cáp 2. Đường dây của lưới phân phối động lực xoay chiều trên 1000 V a - đường dây trần b - đường cáp 3. Đường dây của lưới phân phối động lực một chiều 4. Đường dây của lưới phân phối động lực xoay chiều có tần số khác 50 Hz 5. Cáp và dây dẫn mềm di động dùng cho động lực và chiếu sáng 6. Đường dây của lưới chiếu sáng làm việc a - đối với bản vẽ chỉ có chiếu sáng b - đối với bản vẽ có lưới động lực và chiếu sáng 7. Đường dây của lưới chiếu sáng sự cố a - đối với bản vẽ chỉ có chiếu sáng b - đối với bản vẽ có lưới động lực và chiếu sáng 8. Đường dây của lưới chiếu sáng bảo vệ 9. Đường dây của lưới điện dưới 360 V 10. Đường dây của lưới kiểm tra, đo lường tín hiệu, khống chế, điều khiển 11. Đường dây cáp treo vào dây treo 12. Đường trục điện xoay chiều dùng dây dẫn hoặc thanh dẫn 13. Đường trục điện một chiều dùng dây dẫn hoặc thanh dẫn 14. Thanh dẫn kín đặt trên trụ đỡ 15. Thanh dẫn kín đặt trên giá treo 16. Thanh dẫn kín đặt trên giá đỡ 17. Thanh dẫn kín đặt dưới sàn 18. Đường dây trượt (trolley) 19. Đường dây nối đất hoặc đường dây trung tính 20. Nối đất tự nhiên 21. Nối đất có cọc a - cọc bằng thép ống, thép tròn b - cọc bằng thép hình 22. Chỗ rẽ nhánh 23. Chỗ mặt cắt dây thay đổi 24. a - đường dây đi lên b - đường dây đi từ dưới lên c - đường dây đi xuống d - đường dây đi từ trên xuống e - đường dây đi lên và đi xuống g - đường dây xuyên từ trên xuống h - đường dây xuyên từ dưới lên 25. Chỗ co dãn của thanh cái 26. Hộp nối cáp 27. Hộp cáp rẽ nhánh 28. Hộp cáp đầu 29. Bộ chống sét 30. Dây chống sét 31. Nối đất 32. Đánh dấu các pha: Pha thứ nhất là A; pha thứ hai là B, pha thứ ba là C Dây trung tính là N. Điểm trung tính là O. Khi cần thiết có thể ký hiệu các dây và pha là: Chú thích: Trên bản vẽ mặt bằng của thiết kế cải tạo, các đường dây đã có vẫn cùng dùng ký hiệu như các đường dây thiết kế mới, nhưng cần thêm vào dấu mũi tên → Ví dụ là đường dây đã có của lưới phân phối động lực xoay chiều điện áp trên 1000 V. 8. CÁC THÀNH PHẦN TRONG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Phải theo đúng như trong bảng 8 Bảng 8 Tên gọi Ký hiệu 1. Ký hiệu chung móng của tổ máy, tổ động cơ, tủ phân phối, tủ điều khiển v.v… 2. Ống đặt nổi 3. Nhóm ống đặt nổi 4. Ống đặt trong bêtông hoặc trong đất có chỉ độ sâu đặt ống. Ví dụ: sâu 800 mm 5. Nhóm ống đặt trong bêtông hoặc trong đất có chỉ độ sâu đặt ống. Ví dụ: sâu 800 mm 6. Ống đặt nổi trên trần của tầng dưới 7. Nhóm ống đặt nổi trên trần của tầng dưới 8. Cáp đặt nổi 9. Nhóm cáp đặt nổi 10. Đưa ống có cáp xuống dưới 11. Ống đi xuống dưới có ghi độ sâu của đầu ống. Ví dụ: 500 mm 12. Ống đi lên có ghi độ cao của đầu ống. Ví dụ: 100 mm 13. Ống xuyên qua sàn 14. Kết cấu đỡ ống, cáp, dây dẫn 15. Đường dây bị kẹp chặt một đầu 16. Đường dây bị kẹp chỗ hai đầu tiếp giáp và nối bằng dây leo 17. Dây dẫn được đỡ bằng vật trung gian cách điện 18. Dây treo bị kẹp chặt một đầu 19. Mương cáp 20. Mương cáp (Trên mặt bằng các thiết kế xây dựng lại) 21. Hào cáp 22. Hào cáp (Trên mặt bằng của thiết kế xây dựng lại) 23. Bó cáp 24. Bó cáp (Trên mặt bằng của thiết kế xây dựng lại) 25. a - giếng cáp b - nắp hầm, hào cáp 26. Hầm cáp 27. Hầm cáp (Trên mặt bằng của thiết kế xây dựng lại) 9. CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁCH GHI Phải theo đúng như trong bảng 9 Bảng 9 Tên gọi Ký hiệu 1. Thiết bị dùng điện a - số hiệu trên mặt bằng b - công suất định mức (kVA, kW), đối với các thiết bị điện phân (A) c - dòng điện làm chảy cầu chảy hoặc tác động máy cắt đầu dây (A) d - độ cao đặt thiết bị (m) hoặc 2. Thanh dẫn kín nối kiểu cắm TDc 3. Thanh dẫn kín nối bằng bulông TDb 4. Đường dây trục DT 5. Dây trượt (trolley) Tr 6. Đặt trong ống kim loại Ok 7. Đặt trong ống cách điện Ocđ 8. Đặt trong ống thủy tinh Ot 9. Đặt trong ống mềm bằng kim loại Om 10. Đặt trên vật cách điện Cđ 11. Đặt trên sứ đỡ S 12. Đặt trên kẹp K 13. Treo trên cáp thép T 14. Đặt trong mương M 15. Đặt trong hào Ho 16. Đặt trong hầm Hm 17. Đặt trong khối bê tông Kb 18. Đặt ngầm N 19. Độ rọi tiêu chuẩn (Lx). Ví dụ: 25 Lx 20. N - số đèn, n - số bóng đèn a - công suất đèn (W), b - độ cao đặt đèn (m) N 21. Độ cao của dây treo cách mặt đất. Ví dụ: 3,5 m hđ = 3,5 22. Khoảng cách giữa hai cột (m) l 23. Tổn thất điện áp (%) D U 24. Điện áp một chiều 220 V = 220 V 25. Điện xoay chiều có m pha, tần số f (Hz), điện áp U (V) m ~ fU 26. Chữ để trên đường dây của lưới điện chiếu sáng: a - số nhóm b - mã hiệu dây dẫn c - mặt cắt dây dẫn d - phương thức đặt a - b - c - d 27. Cáp 3 ruột, mã hiệu CLG, mặt cắt 3 x 70 mm 2 , đặt trong ống thép Ø 2" 28. 3 dây dẫn một ruột, mã hiệu CCN, mặt cắt 10 mm 2 , đặt trong ống cách điện 29. Hai mạch song song, mỗi mạch gồm 3 dây dẫn 1 ruột, mã hiệu CCN, mặt cắt 95 mm², đặt mỗi mạch vào một ống thép Ø 2½" Chú thích: CLG: Cáp lực cao áp cách điện bằng dây tương ứng với CБ CCN: Cáp lực hạ áp cách điện bằng cao su lõi nhôm tương ứng với AПP Tên gọi Ký hiệu 30. Bốn dây dẫn 1 ruột, mã hiệu CCN, 3 dây có mặt cắt 95 mm 2 , 1 dây có mặt cắt 50 mm 2 a - đặt trong ống thép Ø 3" b - đặt trong ống cách điện a) CNN 3 (1 x 95) + 1 x 50 - Ok3" b) CNN 3 (1 x 95) + 1 x 50 - Ocđ 31. Đường dây trượt 3 pha, mỗi pha là một thép góc, mặt cắt 50 x 50 x 5 mm Chú thích: 1. Nếu trong bản vẽ chỉ có một tần số 50 Hz thì không cần ký hiệu tần số. 2. Trong lưới điện chiếu sáng bằng dây dẫn, số lượng dây dẫn không cần ký hiệu. Ví dụ: CNN 4 (2 dây dẫn CNN mặt cắt 4 mm 2 ). 3. Mã hiệu dây dẫn và cáp, kể cả cách đặt ở mỗi đường dây không cần ký hiệu, nếu nó đã được chỉ rõ trên bản vẽ. 4. Nếu trong lý lịch cáp đã kê thì trong mặt bằng chỉ cần ghi mã hiệu. 5. Ký hiệu một đường dây khi cần thiết không cần ghi trực tiếp trên đường dây mà ghi tách xa ra: Ví dụ: PHỤ LỤC KÍCH THƯỚC CÁC KÝ HIỆU (chỉ áp dụng cho mặt bằng tỷ lệ 1/100) Số ký hiệu Kích thước của ký hiệu (mm) Bảng 1: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 Bảng 3: 23, 35 - Bảng 4: 5, 6 Bảng 5: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 25, 30, 31, 32 Bảng 1: 4, 5, 9, 10 Bảng 5: 2, 9, 11, 12, 17, 24, 26 Bảng 1: 10 Bảng 1: 7, 9 Bảng 1: 13 - Bảng 3: 15, 16, 17, 28 - Bảng 4: 4, 8 Bảng 1: 15, 16, 17, 18 Bảng 2: 1, 2, 3, 5, 6 Kích thước A theo số lượng đường dây ra Bảng 2: 4 Kích thước A theo số lượng đường dây ra Bảng 3: 1, 7, 12 - Bảng 5: 22 Bảng 6: 2, 3 Bảng 3: 3, 5, 11 Bảng 3: 31 Bảng 5: 18, 19, 27, 33, 34, 35, 36 Bảng 3: 29 Bảng 3: 32 Bảng 4: 2 Bảng 4: 1, 3 Lưới phân phối Lưới cung cấp Bảng 7: 12 Bảng 7: 25 Bảng 7: 26, 27 Bảng 5: 21 - Bảng 7: 22, 24 - Bảng 8: 12, 13, 17 Bảng 5: 23, 28 Bảng 5: 37, 38 Bảng 1: 12 - Bảng 7: 28