TCVN10333-1:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-1:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi 1. vỉa hè; 4. lòng đường; 2. bó vỉa; 5. thành h ố thu 3. cửa thu nước; 6. lỗ chờ lắp ống dẫn. Hình 1a - V ị trí l ắ p đặt h ố thu nước mưa CHÚ D Ẫ N: 1. thân hố th u; B . chiều rộng; d . chiều dày đáy; 2. lỗ ch ờ lắp ống dẫn; H . chiều cao; l . chiều dài l ỗ chờ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 t . chiều dày th à nh; b . chiều rộng lỗ chờ L. Chiều dài; Hình 1b - Kích thước cơ bản của hố thu nước mưa CH Ú D Ẫ N: 1. Thân hố ngăn mùi; 2. Lỗ chờ lắp ống dẫn; 3. Vách ngăn mùi; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 L v . chiều d à i vách ngăn B . chiều rộng; H . chiều cao; t . chiều dày thành; b . chiều rộng lỗ chờ L . chiều dài; l . chiều dài lỗ chờ; h 1 . chiều cao thông nước; h 2 . chiều cao cốt đáy ống ra; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d . chi ều dày đáy Hình 2 - Kích thước c ơ bản của hố ngăn mùi 5 Yêu cầu kĩ thuật 5.1 Yêu cầu về vật liệu 5.1.1 Xi măng Xi măng dùng để sản xuất hố thu nước mưa hoặc hố ngăn mùi là xi măng poóc lăng bền sunphát (PC SR ) phù hợp TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunphát (PCB HSR , PCB MSR ) phù hợp TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác có khả năng chống xâm thực phù hợp với tiêu chu ẩ n tương ứng. 5.1.2 Cốt liệu Cốt liệu lớn và nhỏ phù hợp với TCVN 7570:2006, ngoài ra còn thỏa mãn các qui định của thi ế t kế. 5.1.3 N ướ c ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1.4 Phụ gia Phụ gia các loại phù hợp TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 5.1.5 Cốt thép Cốt thép phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng sau: - Thép thanh dùng làm cốt chịu lực phù hợp TCVN 1651-1:2008 và TCVN 1651-2:2008 ; - Thép cuộn kéo nguội dùng làm cốt thép phân bố, cấu tạo phù hợp TCVN 6288:1997 ; - Lưới thép hàn phù hợp TCVN 1651-3:2008. Sai l ệch khoảng cách bố tr í thép so với thiết kế (tính bằng milimet): - Đối với các thanh thép chịu lực là ≤ 10; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1.6 Bê tông Bê tông chế tạo hố thu nước mưa hoặc hố ngăn mùi đáp ứng mác thiết kế nhưng không được thấp hơn M25. Hỗn hợp bê tông có t ỷ lệ nước/chất kết dí nh (N/CKD) không lớn hơn 0,45. 5.2 Yêu cầu về kích thước và mức sai lệch kích thước 5.2.1 Kích thước trong và mức sai lệch cho phép Kích thước trong và mức sai lệch cho phép của hố thu nước mưa và hố ngăn mùi được qu i đ ịnh trong Bảng 1 và B ả ng 2. Bảng 1 - Kích thước trong và mức sa i lệch cho phép của hố thu nước mưa và hố ngăn mùi Kích thước t í nh bằng milimét Loại hố ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều dài L Mức sa i lệch cho phép Chiều rộng B Mức sai lệch cho phép Chiều cao H Mức sa i lệch cho phép Chiều dày thành t Mức sai lệch cho ph é p Chiều d à y đá y d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hố thu nước mưa 500 ÷ 1000 ± 5 300 ÷ 500 ± 5 300 ÷ 500 ± 5 50 ÷ 70 ± 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 5 Hố ngăn mùi 450 ÷ 650 ± 5 450 ÷ 650 ± 5 1000 ÷ 1600 ± 5 50 ÷ 70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 ÷ 100 ± 5 Vách ngăn m ù i 750 ÷ 1400 ± 5 450 ÷ 650 - 5 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 3 - - CH Ú THÍCH: Các kích thước khác được sản xuất theo y ê u cầu của thiết k ế hoặc của khách hàng B ả ng 2 - Các kích thước khác K í ch thước t í nh b ằ ng milimét Loại hố Qui ước và k ý hiệu Kích th ướ c ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hố thu nước mưa - Chiều dài lỗ chờ, l - Chiều rộng l ỗ chờ , b 350 ÷ 450 200 ÷ 350 + 5 + 5 Hố ngăn m ùi - Chiều dài lỗ chờ, l ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Chiều cao th ô ng nước, h 1 - Chiều cao cốt đáy ống ra, h 2 - Chiều cao cốt đáy ống vào, h 3 350 ÷ 450 200 ÷ 350 200 ÷ 250 600 ÷ 650 700 ÷ 850 + 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + 10 + 10 + 10 5.2.2 Chiều dày lớp bê tông b ả o vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép bên trong và bên ngoài không được nhỏ h ơ n 12 mm. 5.3 Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 5.3.1 Độ phẳng bề mặt Bề mặt thành và đáy của hố phải phẳng đề u , các điểm lồi lõm không vượt quá ± 2 mm. Không cho phép có các lỗ bọt trên bề mặt thành và đáy hố với chiều sâu lớn hơn 2 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều rộng các vết nứt bề mặt thành và đáy của hố không được lớn hơn 0,1 mm. Các vết nứt này có thể được xoa lấp bằng h ố xi măng. 5.3.3 Sự biến m à u của b ề mặt b ê tông Bề mặt bê tông của hố không được c ó các vết ố do cốt thép bên trong bị ăn mòn, bị g ỉ . 5.4 Yêu cầu v ề khả năng chống thấm nước Hố ngăn mùi phải đảm bảo không xuất hiện vết thấm nước qua thành và đáy hố dưới áp lực thủy tĩnh khi chứa đầy nước tr o ng một khoảng thời gian qui định là 36 h. 5.5 Yêu cầu về khả năng ch ị u tải Kh ả năng chịu tải của hố thu nước mưa, hố ngăn mùi được qui định tại Bảng 3 tương ứng với vị trí l ắ p đặt hố. Bảng 3 - Khả năng chịu tải đứng của hố thu nước mưa, h ố ngăn mùi V ị trí lắp đặt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dưới lòng đường 125 Trên vỉa hè 45 5.6 Yêu cầu về phụ kiện 5.6.1 Ố ng PVC- u D150, D200 phù hợp TCVN 6151-2:2002 hoặc ống HDPE D150, D200 phù hợp TCVN 7035-2:2008. 5.6.2 Cút PVC- u 90°; 45° phù hợp với TCVN 6151-3:2002 hoặc cút HDPE 90°, 45° phù hợp với TCVN 7035-3:2008. 5.6.3 Ố ng cống bê tông cốt thép thoát nước D300 phù hợp TCVN 9113:2012. 5.6.4 Nắp v à song ch ắ n rác bằng gang hoặc composite polime hoặc bê tông cốt thép đúc sẵn, phù hợp BS EN 124:1994. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.1 Lấy mẫu - Đ ể xác định các chỉ ti ê u về kích thước, ngoại quan, khuyết tật v à cường độ bê tông, mỗi lô lấy ngẫu nhiên không ít hơn ba mẫu cho mỗi loại giếng. Cỡ lô thông thường là 150 giếng. Nếu số lượng s ả n xuất không đủ 150 giếng cũng tính l à một lô đ ủ . - Khả năng chống thấm nước được kiểm tr a định kỳ ba tháng một lần. Từ mỗi lô lấy ngẫu nhiên hai sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan và cư ờ ng độ b ê tông đại diện cho lô để thử khả năng chống thấm. - Khả năng chịu tải được kiểm tra định kỳ sáu tháng một lần. Từ mỗi lô lấy ngẫu nhi ê n hai sản ph ẩ m đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan và cường độ bê tông đại diện cho lô để thử khả năng chịu tải. 6.2 Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước 6.2.1 Thiết bị, dụng cụ 6.2.1.1 Thước kẹp phù hợp có độ chính xác 0,1 mm; 6.2.1.2 Thước kim loại hoặc th ư ớc nhựa dài 1 m, độ ch í nh xác 1 mm; 6.2.1.3 Thước cuộn kim loại dài 5 m, độ chính xác 1 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Lấy mẫu theo 6.1. - Đo k í ch thước bên trong của từng hố thu nước mưa hoặc hố ngăn mùi theo hai phương. Việc đo được tiến hành ở đầu trên của sản phẩm. - Đo chiều dày của thành hố thu nước mưa hoặc hố ng ă n mùi ở cạnh trên bằng th ư ớc kẹp. - Đo chiều dài và chiều rộng hiệu dụng của từng hố thu nước mưa hoặc hố ngăn mùi theo các cạnh bằng thước dài hoặc thước cuộn. - Chiều dày đáy hố được xác định bằng cách lấy số đo chiều cao hiệu dụng trừ đi số đo chiều cao từ mặt trong đáy hố đến mép trên thành hố. - Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép đối với từng hố thu nước mưa hoặc hố ng ă n mùi theo TCVN 9356:2012. Cũng có thể thực hiện bằng cách khoan hai lỗ trên bề mặt thành hố cho tới cốt thép hoặc cắt ngang tiết diện của hố rồi đo chiều d ày lớp bảo vệ. 6.2.3 Đánh g i á kết quả Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các yêu cầu về kích thước mức sai lệch cho phép được qui định tại 5.2.1 v à 5.2.2. Nếu trong ba s ả n phẩm lấy ra kiểm tra có một sản ph ẩ m tr ở lên không đạt chất lượng thì lấy ba sản phẩm khác trong lô đó để kiểm tra l ần hai. Nếu lại có một sản phẩm tr ở lên không đạt yêu cầu chất lượng th ì lô sản phẩm đó ph ả i nghiệm thu theo từng sản ph ẩ m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3.1 Thiết b ị , dụng cụ 6.3.1.1 Thước kim loại hoặc thư ớc nhựa dài 300 mm, độ chính xác đến 1 mm; 6.3.1.2 Thước kẹp 200 mm có độ chính xác đến 0,1 mm; 6.3.1.3 Bộ thước căn l á thép dày (0,01 ÷ 0,1) mm; 6.3.1.4 Kính lúp có độ ph ó ng đại (5 ÷ 10) lần. 6.3.2 Cách tiến hành - Lấy mẫu theo 6.1. - Đo chiều sâu hoặc chiều cao vết lõm, lồi bằng cách kết hợp thước kẹp với thước lá thép. - Đo chiều rộng vết nứt b ằ ng cách quan sát qua kính lúp v à đo bằng thước căn lá thép. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3.3 Đánh g i á kết quả Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật được qui định trong 5.3 đ ể đánh giá chất lượng hố thu nước mưa hoặc hố ga ng ă n mùi. Nếu trong ba sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm tr ở lên không đạt chất lượng thì trong lô đó lại chọn ra ba mẫu khác để ki ể m tra tiếp. Nếu lại có một sản phẩm tr ở lên không đạt yêu cầu ch ấ t lượng th ì lô s ả n phẩm đó phải nghiệm thu theo từng sản phẩm. 6.4 Xác định c ườ ng độ bê tông Bê tông chế tạo hố thu nước mưa hoặc hố ngăn mùi phải được lấy mẫu, bảo dưỡng và xác định cường độ theo TCVN 3105:1993, TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm, coi đó là một trong các hồ sơ chất lượng s ả n phẩm. Trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra trực tiếp cường độ bê tông trên sản ph ẩ m theo TCVN 9490: 2012 (ASTM C 900-06). 6.5 Xác định khả năng chống thấm nước 6.5.1 Dụng cụ 6.5.1.1 Bộ dụng cụ bịt kín đầu chờ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.5.1.3 Đồng hồ, bay nhỏ mũi nhọn, dao bài, matit b i tum. 6.5.2 Cách tiến hành - Lấy mẫu theo 6.1. - Đặt hố ngăn mùi lên kệ đỡ. - Dùng bộ dụng cụ bịt hai đ ầ u chờ, tr á m matit bitum vào khe hở giữa t ấ m thép với bề mặt bê tông. - Đổ nước vào hố ng ă n mùi cho đầy tới cách mép trên 10 mm và giữ nước trong hố với khoảng thời gian qui định là 36 h. Kết thúc thời gian th ử , quan sát mặt ngoài thành và đáy hố xem có hiện tượng thấm ướt không. 6.5.3 Đánh giá kết quả Nếu kh ô ng có hiện tượng th ấ m nước, hố ngăn mùi thử nghiệm đạt yêu cầu về khả n ă ng chống thấm. Nếu trong hai hố ngăn mùi đem th ử mà có một hố trở lên bị th ấ m, th ì phải chọn hai hố ngăn mùi khác để thử tiếp. Nếu lại có một hố tr ở lên bị thấm nước thì lô hố ngăn mùi đó không đạt yêu cầu về độ chống th ấ m, phải phân loại lại. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Theo TCVN 6394:2014. 7 Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 7.1 Ghi nhãn Trên mặt ngoài mỗi hố thu nước mưa hoặc hố ngăn mùi, tại vị trí d ễ quan sát nhất, phải ghi rõ: - Tên, địa chỉ cơ s ở s ả n xuất; - Loại sản phẩm, kích thước cơ bản; - Số hiệu lô s ả n phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xu ấ t; - D ấ u kiểm tra chất lượng (khuyến kh í ch sử d ụng mã vạch để quản lý chất lượng); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi xuất x ưởn g phải có giấy chứng nhận chất lượng sản ph ẩ m cho mỗi lô hàng, trong đó thể hiện các chỉ tiêu chất lượng th eo tiêu chu ẩ n này. 7.2 Vận chuyển và bảo quản - Hố thu nước mưa hoặc hố ngăn mùi được xếp theo h à ng, đặt đứng trên kệ gỗ theo từng lô sản phẩm. - Chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 70 % mác thiết kế. - Phải bốc, xếp bằng cẩu chuyên dụng, xe nâng d ùng dây cáp mềm, hoặc thiết bị gá kẹp thích hợp. - Khi vận chuyển, các hố phải được liên kết chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập gây hư h ỏ ng. MỤC LỤC Lời nói đầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Kích thư ớ c cơ bản 5. Yêu cầu kĩ thuật 5.1. Y êu cầu về vật liệu 5.2. Yêu cầu về kích thước và mức sai lệch kích thước 5.3. Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép 5.4. Yêu cầu về khả năng chống th ấ m nước ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6. Yêu cầu về phụ kiện 6. Phương pháp thử 6.1. L ấ y mẫu 6.2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước 6.3. Xác định ngoại quan và các khuyết tật 6.4. Xác định cường độ bê tông 6.5. Xác định khả năng chống thấm nước 6.6. Xác định khả năng chịu tải 7. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7.2. Vận chuyển và b ả o qu ả n