3186/QĐ-UBND

Quyết định 3186/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần 2: Quy hoạch lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3186/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - HỢP PHẦN 2: QUY HOẠCH LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP SAU CÁC TRẠM 110KV ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực; Căn cứ Quyết định số 4598/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 168/TTr-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần 2: Quy hoạch lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV, với các nội dung chính sau: 1. Định hướng phát triển lưới điện 1.1. Đ ịnh hướng chung - Phát tri ển lưới điện truyền tải v à phân ph ối phải gắn với định hướng ph át tri ển kinh tế - x ã h ội của v ùng và c ủa từng địa phương trong v ùng, đ ảm bảo chất lượng điện v à đ ộ tin cậy cung cấp điện ng ày càng đư ợc n âng cao. - Phát tri ển lưới điện 220kV v à 110kV: Hoàn thi ện mạng lưới điện khu vực nhằm n âng cao đ ộ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới điện trung áp và đi ện kh í hóa nông thôn. - Phát tri ển đường d ây truy ền tải điện c ó d ự ph òng cho phát tri ển l âu dài. Đ ối với th ành ph ố, c ác trung tâm ph ụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải c ó đ ộ dự trữ v à tính linh ho ạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại h óa lư ới điện tại th ành ph ố, hạn chế t ác đ ộng xấu đến cảnh quan, m ôi trư ờng. - T ừng bước hiện đại h óa lư ới điện, cải tạo, n âng c ấp c ác thi ết bị đ óng c ắt, bảo vệ v à t ự động h óa c ủa lưới điện, nghi ên c ứu sử dụng c ác thi ết bị FACTS, SVC để n âng cao gi ới hạn truyền tải; từng bước hiện đại h óa h ệ thống điều khiển lưới điện. 1.2. Tiêu chí phát tri ển lưới điện trung áp a) C ấu tr úc lư ới điện - Khu v ực th ành ph ố, thị trấn: Lưới trung áp đư ợc thiết kế mạch v òng, v ận h ành h ở. Mạch v òng đư ợc cấp điện từ 2 trạm 110kV, từ 2 thanh c ái phân đo ạn của 1 trạm 110kV c ó 2 máy bi ến áp ho ặc từ 2 thanh c ái tr ạm biến áp 110kV. Đ ối với lưới khu vực n ông thôn, mi ền n úi có th ể được thiết kế h ình tia. - Các đư ờng trục trung áp ở chế độ l àm vi ệc b ình thư ờng (mang tải từ 60 ÷ 70% công su ất so với c ông su ất mang tải cực đại cho ph ép) đ ể đảm bảo an to àn c ấp điện khi sự cố. - Đ ể đảm bảo độ tin cậy, cần tăng cường lắp đặt c ác thi ết bị đ óng l ại (Recloser) tr ên các tuy ến trung áp quan tr ọng v à các nhánh nh ằm ph ân đo ạn sự cố. Tăng cường bổ sung cầu dao ph ân đo ạn ở đầu c ác nhánh r ẽ để ph ân đo ạn lưới điện n âng cao đ ộ tin cậy cung cấp điện. - Tăng cư ờng ph ân đo ạn sự cố c ác đư ờng trục, c ác nhánh r ẽ lớn bằng c ác thi ết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO…; khu vực th ành ph ố trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại. b) Ti ết diện d ây d ẫn - Đư ờng d ây 35kV: + Đư ờng trục: D ùng dây d ẫn c ó ti ết diện 120mm 2 . + Đư ờng nh ánh: Dùng dây d ẫn c ó ti ết diện 70mm 2 , một số v ùng sâu vùng xa có th ể d ùng ti ết diện 50mm 2 . - Đư ờng d ây 22kV khu v ực trung t âm các Thành ph ố v à trung tâm các huy ện: + Đư ờng trục: Sử dụng c áp ng ầm tiết diện 240mm 2 hoặc đường d ây n ổi, c áp b ọc trung thế với cấp c ách đi ện tương ứng với tiết diện 150mm 2 . + Cáp ng ầm được x ây d ựng tại khu trung t âm thành ph ố nơi c ó yêu c ầu cao về mỹ quan đ ô th ị v à các khu đô th ị mới; c ó ti ết diện 240mm 2 . + Đư ờng nh ánh: Dùng dây d ẫn c ó ti ết diện 95mm 2 . - Đư ờng d ây 22kV khu v ực ngoại th ành và các huy ện: + Đư ờng trục: D ùng dây d ẫn c ó ti ết diện 120mm 2 . + Đư ờng nh ánh: Dùng dây d ẫn c ó ti ết diện 70mm 2 . - Các khu công nghi ệp, cụm c ông nghi ệp tập trung: + Đư ờng trục: Sử dụng c áp ng ầm tiết diện 240mm 2 hoặc đường d ây n ổi với tiết diện 150mm 2 . + Đư ờng nh ánh: Dùng dây d ẫn c ó ti ết diện 95mm 2 . c) Gam máy bi ến áp ph ụ tải - Đ ối với trạm biến áp công c ộng, c ông su ất trạm được t ính toán theo nguyên t ắc đủ khả năng cung cấp điện cho c ác ph ụ tải d ân sinh trong vòng bán kính đã đư ợc quy định. - Công su ất trạm: Được lựa chọn ph ù h ợp mật độ phụ tải với hệ số mang tải từ 65% trở l ên. Khu v ực th ành ph ố, đ ô th ị mới, thị trấn sử dụng m áy bi ến áp 3 pha gam máy t ừ (100 ÷ 400)kVA ; khu v ực n ông thôn s ử dụng gam m áy t ừ (50 ÷ 250)kVA. Các tr ạm chuy ên dùng c ủa kh ách hàng tùy theo quy mô và đ ịa điểm sẽ được thiết kế với gam m áy và lo ại m áy thích h ợp. - Đ ối với c ác khách hàng là t ổ chức, c á nhân có s ử dụng trạm biến áp riêng, ph ải đăng k ý bi ểu đồ phụ tải v à đ ặc t ính k ỹ thuật c ông ngh ệ của d ây chuy ền sản xuất v à ph ải đảm bảo cosφ ≥ 0,9. Trư ờng hợp cosφ ≤ 0,9, bên mua ph ải lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng hoặc mua thêm công suất phản kháng trên hệ thống điện của bên bán để nâng công suất cosφ đạt từ 0,9 trở lên. d) Tiêu chu ẩn về tổn thất điện áp khi thi ết kế - Các đư ờng d ây trung áp m ạch v òng, khi v ận h ành h ở thiết kế sao cho tổn thất điện áp l ớn nhất 5% ở chế độ vận h ành bình thư ờng v à 10% ở chế độ sau sự cố. - Các đư ờng d ây trung áp hình tia ch ỉ cho ph ép t ổn thất điện áp l ớn nhất ≤ 5% ở chế độ vận h ành bình thư ờng v à ≤ 10% ở chế độ sau sự cố. 1.3. Tiêu chí phát tri ển lưới điện hạ áp - Áp d ụng hệ thống hạ áp 220/380V 3pha 4 dây trung tính n ối đất trực tiếp. - C ấu tr úc lư ới tại khu đ ô th ị mới, khu vực nội thị, thị trấn với c ác ph ụ tải quan trọng được thiết kế mạch v òng, v ận h ành h ở, c ác khu v ực c òn l ại thiết kế h ình tia. - Khu v ực nội thị, khu đ ô th ị mới, khu du lịch với c ác ph ụ tải quan trọng sử dụng c áp XLPE, cáp v ặn xoắn ABC loại 4 ruột chịu lực, tiết diện đường trục 95mm 2 , đường nh ánh ti ết diện 70mm 2 , b án kính c ấp điện 300m. - Khu v ực ngoại th ành, nông thôn: S ử dụng đường d ây trên không, ho ặc c áp v ặn xoắn (ABC) c ó ti ết diện đường trục 70mm 2 , đường nh ánh ti ết diện 50mm 2 , b án kính c ấp điện (giai đoạn 2016-2020) 1200m, (giai đoạn 2021-2025) 800m. - Đ ối với lưới điện sử dụng c áp XLPE, t ại c ác v ị tr í có ph ụ tải phải thiết kế l à c ột n éo và có h ộp đấu d ây. - C ột hạ áp: S ử dụng cột b ê tông li tâm ho ặc cột chữ H c ó chi ều cao từ 7,5m đến 10m để c ó th ể kết hợp lắp đặt chiếu s áng đèn ho ặc đi chung với đường d ây cao áp. - Công tơ: Các h ộ sử dụng điện đều phải lắp đặt c ông tơ nh ằm ngăn ngừa tổn thất, đảm bảo c ông b ằng trong kinh doanh bu ôn bán đi ện v à an toàn trong s ử dụng điện. C ó th ể d ùng các lo ại c ông tơ: dòng đi ện 3/12A; 5/20A; 10/40A, tăng cường sử dụng c ông tơ đi ện tử để c ó th ể đo đạc từ xa v à đ ảm bảo độ ch ính xác cao. - S ử dụng c ác hòm công tơ (lo ại 1, 2 hoặc 4 c ông tơ) chuyên d ụng k ín có khóa ch ắc chắn treo tr ên c ột đường d ây h ạ áp. 2. Mục tiêu 2.1. M ục ti êu chung Đ ảm bảo sự ph át tri ển c ân đ ối, h ài hòa, tính đ ồng bộ giữa ph át tri ển nguồn v à lư ới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đ áp ứng được nhu cầu ph át tri ển kinh tế - x ã h ội của tỉnh. Đảm bảo c ác tiêu chu ẩn kỹ thuật, độ tin cậy, t ính kinh t ế trong c ông tác thi ết kế, x ây d ựng, vận h ành, b ảo vệ, bảo dưỡng hệ thống; phải ph ù h ợp với hiện tại v à đ ịnh hướng ph át tri ển l âu dài. 2.2. M ục ti êu c ụ thể - Phát tri ển đồng bộ lưới điện truyền tải v à phân ph ối tr ên đ ịa b àn T ỉnh đ áp ứng mục ti êu phát tri ển kinh tế x ã h ội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016 - 2020 l à 10,5 %/năm, giai đo ạn 2021 - 2025 l à 10,0 %/năm, giai đo ạn 2026 - 2030 l à 9,8 %/năm, giai đo ạn 2031 - 2035 l à 9,5 %/năm. - Đ ảm bảo cung cấp điện an to àn, tin c ậy, đ áp ứng nhu cầu ph át tri ển kinh tế, ch ính tr ị v à an sinh xã h ội của địa phương; ho àn thi ện hệ thống lưới điện; giảm b án kính c ấp điện v à gi ảm tổn thất điện năng, n âng cao ch ất lượng điện áp. - Lư ới điện 22kV ưu ti ên xây d ựng mới, cải tạo v à phát tri ển cho những khu vực đ ã có ngu ồn 22kV v à đư ợc quy hoạch c ó ngu ồn 22kV, c ác khu công nghi ệp, khu đ ô th ị mới. Đảm bảo v à phù h ợp với phương án đ ấu nối c ác nhà máy th ủy điện v ào h ệ thống điện quốc gia nhằm đảm bảo khai th ác h ợp l ý ngu ồn điện trong v ùng và ổn định hệ thống điện khu vực. 3. Quy hoạch lưới điện trung, hạ áp sau các trạm biến áp 110kV Kh ối lượng x ây d ựng mới lưới điện trung v à h ạ áp toàn t ỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025, như sau: 3.1. Lư ới điện ph ân ph ối trung áp a) Giai đo ạn 2016 - 2020 - Tr ạm biến áp: Xây d ựng mới 911 trạm biến áp v ới tổng dung lượng 108.714 kVA; cải tạo điện áp và nâng công su ất 280 trạm biến áp v ới tổng dung lượng 27.277 kVA. - Đư ờng d ây: Xây d ựng mới 1107,17 km; cải tạo n âng c ấp v à chuy ển đổi điện áp 525,2 km. b) Giai đo ạn 2021 - 2025 - Tr ạm biến áp: Xây d ựng mới 823 trạm biến áp v ới tổng dung lượng 147.161 kVA; cải tạo điện áp và nâng công su ất 358 trạm biến áp v ới tổng dung lượng 27.733 kVA. - Đư ờng d ây: Xây d ựng mới 751,26 km; cải tạo n âng c ấp v à chuy ển đổi điện áp 469,97 km. 3.2. Lư ới điện ph ân ph ối hạ áp và công tơ a) Giai đo ạn 2016 - 2020: - Xây d ựng mới 1704,8 km đường d ây h ạ áp; c ải tạo 407,1 km; - L ắp đặt mới v à thay th ế 15.000 c ông tơ các lo ại. b) Giai đo ạn 2021 - 2025: - Xây d ựng mới 1379,72 km đường d ây h ạ áp; c ải tạo 416,43 km; - L ắp đặt mới v à thay th ế 14.000 c ông tơ các lo ại. Kh ối lượng x ây d ựng mới v à c ải tạo lưới điện trung v à h ạ áp t ỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025 chi tiết theo phụ lục 1 k èm theo 3.3. V ốn đầu tư - T ổng vốn đầu tư cho việc x ây d ựng v à c ải tạo lưới điện trung v à h ạ áp t ỉnh Sơn La đến năm 2025 l à 4.098,2 t ỷ đồng. Trong đó: + V ốn đầu tư cải tạo v à phát tri ển lưới điện trung áp là: 2.614,8 t ỷ đồng; + V ốn đầu tư cải tạo v à phát tri ển lưới điện hạ áp là: 1380,1 t ỷ đồng; + V ốn đầu tư cho ph át tri ển năng lượng t ái t ạo l à: 103,4 t ỷ đồng. - Cơ c ấu nguồn vốn thực hiện quy hoạch: + V ốn NSNN, ODA, Ng ành đi ện đầu tư: 3916,9 tỷ đồng; + V ốn do kh ách hàng đ ầu tư: 181,3 tỷ đồng; (Chi ti ết theo phụ lục 2 k èm theo) 3.4. Nhu c ầu sử dụng đất T ổng nhu cầu quỹ đất d ành xây d ựng c ác công trình lư ới điện trung v à h ạ áp t ỉnh Sơn La đến năm 2025 dự kiến l à là 21.930.328 m 2 . Trong đó: Nhu c ầu quỹ đất d ành xây d ựng c ác tr ạm biến áp phân ph ối l à 15.232m 2 , nhu c ầu quỹ đất d ành xây d ựng c ác tuy ến đường d ây là 21.915.096m 2 (di ện t ích chi ếm đất cho cột điện l à 123.428,6 m 2 ) . Điều 2: Tổ chức thực hiện 1. Qu ản l ý quy ho ạch - S ở C ông Thương ch ủ tr ì, th ực hiện chức năng quản l ý nhà nư ớc về Quy hoạch ph át tri ển c ác công trình đi ện tr ên đ ịa b àn theo Lu ật Điện lực v à các văn b ản hướng dẫn thi h ành. - S ở T ài nguyên và Môi trư ờng, UBND c ác huy ện, th ành ph ố cập nhật nhu cầu sử dụng đất để x ây d ựng c ác công trình lư ới điện trung, hạ áp đ ến năm 2025 đ ã đư ợc ph ê duy ệt để đưa v ào k ế hoạch sử dụng đất trong từng thời kỳ. - S ở T ài chính ph ối hợp với c ác đơn v ị c ó liên quan xây d ựng cơ chế, ch ính sách h ỗ trợ b ù chênh l ệch l ãi su ất để ng ành đi ện vay vốn đầu tư ph át tri ển lưới điện v ùng sâu, vùng xa, vùng đ ặc biệt kh ó khăn, vùng đ ồng b ào dân t ộc, v ùng khuy ến kh ích chăn nuôi t ập trung, v ùng s ản xuất n ông nghi ệp tập trung được cấp thẩm quyền ph ê duy ệt. 2. Th ực hiện quy hoạch - S ở C ông Thương ch ủ tr ì ti ến h ành các th ủ tục c ông b ố Quy hoạch ph át tri ển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025, c ó xét đ ến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung v à h ạ áp sau các tr ạm 110kV) đ ã đư ợc ph ê duy ệt theo c ác quy đ ịnh; theo d õi, ki ểm tra, b áo cáo UBND t ỉnh về t ình hình th ực hiện quy hoạch. - S ở Kế hoạch v à Đ ầu tư, Sở T ài chính cân đ ối ng ân sách đ ịa phương đối ứng thực hiện đầu tư lưới điện trong kế hoạch h àng năm. - UBND các huy ện, th ành ph ố: Quản l ý và t ổ chức thực hiện theo quy hoạch đ ã đư ợc ph ê duy ệt, bố tr í qu ỹ đất cho c ác công trình đi ện theo quy hoạch. - Công ty Đi ện lực Sơn La căn cứ v ào n ội dung quy hoạch được duyệt, c ân đ ối nguồn vốn v à đưa vào k ế hoạch h àng năm đ ể triển khai thực hiện quy hoạch. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - B ộ C ông Thương (b/c) - TT. T ỉnh ủy (b/c); - TT. HĐND t ỉnh (b/c) - Ch ủ tịch UBND tỉnh; - Các Phó Ch ủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Như Đi ều 3; - Trung tâm Công báo - Đ/c CVP; Đ/c Lu ận - PCVP; - Lưu: VT, Biên KT. 60 b ản. TM. ỦY BAN NH ÂN DÂN CH Ủ TỊCH C ầm Ngọc Minh PHỤ LỤC SỐ 01 TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP SAU CÁC TRẠM 110KV TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016-2025 (Kèm theo Quy ết định số 3186/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 c ủa UBND tỉnh Sơn La) TT Tên công trình Đơn v ị Kh ối lượng x ây d ựng 2016 - 2020 2021 - 2025 1 Tr ạm biến áp phân ph ối a Xây d ựng mới Trạm/kVA 911 / 108.714 823 / 147.161 + Tr ạm điện lực Trạm/kVA 806 / 82.196 736 / 86.445 + Tr ạm kh ách hàng Trạm/kVA 105 / 26.518 87 / 60.717 b C ải tạo Trạm/kVA 280 / 27.277 358 / 27.733 + Tr ạm điện lực Trạm/kVA 280 / 27.277 358 / 27.733 2 Đư ờng d ây trung áp a Xây d ựng mới km 1101,17 751,26 + Đư ờng trục (AC-120;150) km 289,08 103,48 + Đư ờng nh ánh (AC-95;70) km 812,09 647,78 b C ải tạo km 525,2 469,97 3 Đư ờng d ây h ạ áp a Xây d ựng mới km 1704,8 1379,72 + Đư ờng trục (ABC-120;95) km 629,7 507,8 + Đư ờng nh ánh (AC-70;50) km 1075,1 871,92 b C ải tạo km 407,1 416,43 4 Công tơ 15.000 14.000 PHỤ LỤC SỐ 02 TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016-2025 (Kèm theo Quy ết định số 3186/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 c ủa UBND tỉnh Sơn La) TT Tên công trình Đơn v ị V ốn đầu tư 2016 - 2020 2021 - 2025 I Lư ới điện trung áp T ỷ đồng 1.412,7 1.202,1 1 Tr ạm biến áp T ỷ đồng 225,7 354,3 a Xây d ựng mới T ỷ đồng 195,7 323,8 + Đi ện lực T ỷ đồng 148,0 190,2 + Khách hàng T ỷ đồng 47,7 133,6 b C ải tạo T ỷ đồng 30,0 30,5 + Đi ện lực T ỷ đồng 30,0 30,5 2 Đư ờng d ây trung áp T ỷ đồng 1,187.0 847.8 a Xây d ựng mới T ỷ đồng 898,1 589,3 + Đư ờng trục (AC150, AC120) T ỷ đồng 289,1 103,5 + Đư ờng nh ánh (AC95, AC70) T ỷ đồng 609,1 485,8 b C ải tạo T ỷ đồng 288,9 258,5 II Lư ới điện hạ áp T ỷ đồng 748,9 631,2 1 Đư ờng d ây h ạ áp T ỷ đồng 742,2 624,9 a Xây d ựng mới T ỷ đồng 628,2 508,3 + Đư ờng trục (ABC-120;95) T ỷ đồng 251,9 203,1 + Đư ờng nh ánh (AC-70;50) T ỷ đồng 376,3 305,2 b C ải tạo T ỷ đồng 114,0 116,6 2 Công tơ T ỷ đồng 6,8 6,3 III Năng lư ợng t ái t ạo T ỷ đồng 103,4 IV T ổng vốn đầu tư T ỷ đồng 2.265,0 1.833,2 1 V ốn NSNN, ODA, Ng ành đi ện T ỷ đồng 1.348,9 934,7 2 V ốn kh ách hàng T ỷ đồng 47,7 133,6 3 Ngân sách T ỷ đồng 868,4 765