TCVN7568-23:2016

a.c dòng xoay chiều. d.c dòng một chiều. r.m.s căn bậc hai. v.a.d. thiết bị báo động qua thị giác. 4 Quy định chung 4.1 Sự tuân thủ Để phù h ợ p với tiêu chu ẩ n này v.a.d. phải đáp ứng các yêu cầu trong Điều 4, điều đó phải được xác nhận bằng cách giám định hoặc đánh giá về kỹ thuật, phải được thử nghiệm như mô tả trong Điều 5 và phải đáp ứng được yêu cầu của các phép thử. 4.2 Các nhóm thiết bị 4.2.1 V.a.d. phải thỏa mãn yêu cầu đối với không gian bao của í t nhất là một trong ba nhóm sau a) ‘ C’ , thiết bị lắp trên trần; b) 'W', thiết bị lắp trên tường; c) ‘O’ , nhóm t hiết bị ở không gian hở. 4.2.2 Các thiết bị nhóm C phải đ ược quy định thêm dưới dạng C-x-y (xem 4.10 2d) 1)), trong đó: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - y là đường kính của không gian bao hình trụ nếu thiết bị được lắp tại cao độ trần, đo bằng mét. VÍ DỤ C-3-12 đề cập đến một t hiết bị lắp trên trần, với chiều cao lắp lớn nhất là 3 m và có không gian bao hình trụ với đường k í nh là 12 m. CHÚ THÍCH: Nếu một C-3-12 được bố tr í tạ i tâm của một hình vuông, n ó tươ n g ứng với một phạm vi bao h ì nh vuông (8,49 x 8,49) m chứa bên trong một đường tròn đường k í nh 12 m. 4.2.3 Các thiết bị nhóm W phải được quy định thêm dưới dạng W-x-y (xem 4.10 2d) 2)), trong đ ó: - x l à chiều cao lớn nhất mà thiết bị có thể được lắp đặt trên tường, đo bằng mét, với giá trị nhỏ nhất là 2,4 m, và - y là chiều dài cạnh của một c ă n ph ò ng hình vuông được bao bởi thiết bị, đo bằng mét. V Í DỤ W-2.4-6 đề c ậ p đến một th iế t bị lắp trên tường, với chiều cao lắp lớn nhất là 2,4 m và có không gian bao là (2,4 x 6 x 6) m. 4.2.4 Đối v ớ i thiết bị nhóm O , phải quy định không gian bao trong đó đạt được độ rọi yêu cầu (xem 4.10 2d) 3)). 4.3 Cường độ sáng hiệu quả lớn nhất và nhỏ nhất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.4 Màu của ánh sáng V.a.d. phải phát ra ánh sáng nhấp nháy màu trắng hoặc đ ỏ. 4.5 Hình thức phát sáng và tần số nhấp nháy Tốc độ nhấp nháy của v.a.d. phải trong phạm vi 0,5 Hz đến 2 Hz được đo trong khoảng 10 % của các giá trị đỉnh của các mép trước k ế tiếp nhau của xung ( P 10L ) . CH Ú TH Í CH: Tần số nhấp nháy có thể thay đổi ở những quốc gia khác nhau, cần phải tham khảo các quy chu ẩ n ở từng địa phương. Một số quốc gia đã chấp nhận áp dụng hình thức theo thời gian theo ISO 8201. Thời gian bật sáng lớn nhất, đo được trong khoảng 10 % của các giá trị đỉnh của mép trước ( P 10L ) và mép sau ( P 10T ) của xung không được vượt quá 0,2 s. Nếu ánh sáng được phát ra gồm các nhóm của một vài xung và nếu thời gian tính giữa P 10 T của một và P 10 L của xung tiếp theo nhỏ hơn 0,04 s thì các xung đó phải được coi là một sự kiện đơn. Mọi tổ hợp đa xung phải không vượt quá độ dài 0,2 s tính giữa P 10L của đ ỉ nh đầu tiên và P 10T của đỉ nh cuối cùng. Một tổ hợp xung nếu có giá trị nhỏ nhất không tụt xuống quá 10 % của giá trị đ ỉ nh th ì được coi như một xung đơn và độ d à i xung không được quá 0,2 s tính giữa P 10L và P 10T . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 V.a.d. phải được đ á nh giá cho ít nhất là 100 h vận hành. Hệ số làm việc hoặc thời gian bật sáng lớn nhất không được tạo ra sự hạn chế đối với thiết bị khi vận hành ở chế độ chu kì 1 h "bật” 1 h “tắt” theo yêu cầu của quy trình thử nghiệm nêu trong 5.5. CH Ú TH Í CH: Yê u c ầ u này không áp dụng đ ối với dung lượng của ắ c-qui được sử dụng trong v.a.d. dưới dạng bộ phận lưu trữ cục bộ của nguồn đ iện vận hành. Các yêu c ầ u về dung lượng v à sạc của những ắc-qui đ ó phải ph ù hợp với các y ê u cầu của hệ thống. 4.7 Cấu tạo 4.7.1 Quy định đối với dây dẫn bên ngoài Bên trong v ỏ bọc của v.a.d. phải có không gian cho việc luồn và đấu nối các dây dẫn b ê n ngoài. Phải bố trí các lỗ luồn dây hoặc cáp điện vào hoặc đánh dấu những vị trí c ó thể khoan đ ể tạo các lỗ đó bằng hình mẫu hoặc cách thức thích hợp khác. Các điểm đấu nối dây dẫn bên ngoài v à o v.a.d. phải được thiết kế đảm b ả o đ ể dây dẫn được kẹp giữa hai bề mặt kim loại mà không bị hư hại. 4.7.2 Vật liệu V.a.d. phải được chế tạo từ (những) vật liệu có khả n ă ng chịu được các Thử nghiệm theo quy định trong 5.2 đến 5.19. Bên cạnh đó, (các) v ậ t liệu bằng v ỏ bọc nhựa phải thỏa mãn những yêu cầu về tính bắt cháy như sau: IEC 60695-11-10, Cấp V-2 hoặc HB75 đối với những thiết bị vận hành bởi nguồn điện thế không lớn hơn 30 V r.m.s. hoặc 42,4 V d.c. và công suất tiêu thụ nhỏ hơn 15 W. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CH Ú THÍCH: Sự chứng nhận sự phù hợp với 4.7.2 a) v à 4.7.2 b) phải được thực hiện qua sự kiểm tra theo một quy tr ì nh Chứng nhận sự phù hợp hoặc tương đương (xem Phụ lục D). 4.7.3 Chống xâm nhập V ỏ bọc của v.a.d. phải đảm bảo điều kiện chống xâm nhập theo những yêu cầu sau: a) Đối với v.a.d. Loại A: Mã IP21C theo TCVN 4255 (IEC 60529); b) Đối với v.a.d. Loại B: Mã IP33C theo TCVN 4255 (IEC 60529); c) Đối với v.a.d. Loại C: Mã IP53C theo TCVN 4255 (IEC 60529); 4.7.4 Tiếp cận Phải có phương tiện nhằm hạn chế tiếp cận đối đ ể tháo những bộ phận hoặc toàn bộ thiết bị, ví dụ như công cụ đặc biệt, các mã, vít ẩn, niêm phong. 4.8 Các điều chỉnh của nhà sản xuất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.9 Các điều chỉnh trên hiện trường về chế độ hoặc sự làm việc Nếu có các quy định về việc điều chỉnh sự làm việc của v.a.d. trên hiện trường th ì a) đối với mỗi c à i đặt có yêu cầu phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn này, th ì v.a.d. phù hợp v ớ i các y ê u cầu của tiêu chuẩn này và chỉ có thể tiếp cận đến những phương tiện điều chỉnh thông qua việc sử dụng công cụ hoặc mã đặc biệt hoặc phải tháo rời v.a.d. ra khỏi đế hoặc bộ phận gá lắp của nó; và b) tất cả các cài đặt không có yêu cầu phải đảm b ả o phù hợp với tiêu chuẩn này chỉ có thể tiếp cận đ ược bằng cách sử dụng công cụ hoặc mã đặc biệt và điều đó phải được đánh dấu rõ ràng trên v.a.d. hoặc trong các dữ liệu thông tin liên quan với nội dung là khi áp dụng (những) cài đặt này th ì v.a.d. không còn phù hợp với tiêu chuẩn này nữa. CHÚ TH Í CH: Những điều chỉnh này có thể được thực hiện tại v.a.d. hoặc tại thiết bị kiểm soát và ch ỉ báo. 4.10 Dán nhãn và dữ liệu thông tin 4.10.1 D án nh ã n Mỗi v.a.d. phải được dán nhãn r õ ràng với những thông tin sau: a) số hiệu của tiêu chuẩn này (tức là TCVN7568-23:2016 (ISO 7240-23:2013)); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) nhóm của thiết bị (xem 4.2); d) tên hoặc dấu hiệu thương mại của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp; e) ký hiệu model do nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đặt ra (loại hoặc số của v.a.d.); f) các ký hiệu về đấu nối dây; g) một hoặc nhiều dấu hiệu hoặc mã số (ví dụ số seri hoặc mã về mẻ chế tạo), nh ờ đó nhà sản xuất có thể nhận dạng, ít nhất là, thời điểm hoặc mẻ và nơi chế tạo và các trị số về phiên bản của mọi phần mềm nằm trong thiết bị. Đối với v.a.d. tháo được, th ì mỗi bộ phận tháo được phải được dán nhắn với các thông tin ở a), b), c), e) và g), còn ở đế, ít nhất phải được dán nhãn có thông tin e ) (tức là ký hiệu model của ch í nh nó) và thông tin f). Nếu nhãn có sử dụng các ký hiệu hoặc từ viết tắt không phổ biến dán trên t hiết bị th ì những điều đó phải được giải thích trong các dữ liệu thông tin cung cấp kèm theo thiết bị Nhãn phải nh ì n thấy được trong suốt quá trình lắp đặt của v.a.d. và phải truy cập được trong quá trình bảo tr ì Không được đặt các nhãn lên các vị trí đinh v í t hoặc những phần có thể tháo ra dễ dàng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các thông tin theo yêu cầu trong 4.10.1 cùng những thông tin dưới đây phải được cung cấp theo Thiết bị hoặc phải được cung cấp trong một bản thông s ố hoặc sổ tay kỹ thuật được chỉ định ở trên hoặc c ù ng từng thiết bị: a) Mức điện thế nguồn cấp hoặc dải điện thế (a.c, hoặc d.c.); b) Công suất và dòng điện tiêu thụ; c) Dải tần số của nguồn, nếu cần; d) Các đặc trưng về không gian bao: 1) Đối với các thiết bị nhóm C , thông tin cung cấp phải chỉ hoặc nêu rõ: i) chiều cao lớn nh ấ t cho phép của thiết bị tính từ cao đ ộ mặt sàn lên, đo bằng mét, có nghĩa là thông số x trong quy định về nhóm như mô tả trong 4.2.2, ii) thể t í ch hình trụ có trục trung tâm kéo dài từ thiết bị th ẳ ng đứng xuống dưới, iii) đường k í nh của thể tích hình trụ nêu trên, đo bằng mét, có nghĩa là thông số y trong quy định về nh ó m như mô tả trong 4.2.2; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 i) hướng lắp đặt đúng của thiết bị, ii) đặc điểm của thiết bị được sử dụng để đ óng thiết bị theo hướng đã cho trong 4.10.2 d 2) i) , iii) chiều cao lắp đặt lớn nhất cho phép của thiết bị, đo bằng mét, có nghĩa là th ô ng số x trong quy định về nhóm như mô tả trong 4.2.2, iv) thể tích khối lập phương c ó cạnh thẳng đứng bằng với chiều cao lắp đặt thiết bị và với Thiết bị nằm ở điểm giữa của một cạnh trên đ ỉ nh, v) chiều dài của hai cạnh còn lại của khối lập phương, đo bằng mét, có nghĩa là thông số y trong quy định về nhóm như m ô t ả trong 4.2.2; 3) Đối với các thiết bị nhóm O , thông tin cung cấp phải ch ỉ hoặc nêu rõ: i) khuyến c á o vị trí lắp đặt của t hiết bị, ii) mọi yêu cầu cụ thể về lắp đặt thiết bị theo một hướng nhất định, và cách xác định hướng này trên thiết bị. iii) mọi giới hạn về chiều cao lắp đặt lớn nhất và nh ỏ nhất cho phép, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 e) hình thức phát sáng và tần số nhấp nháy; f) mã IP theo TCVN 4255 (IEC 60529); g) mọi thông tin khác cần thiết để cho phép lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị được đúng cách. 4.11 Những yêu cầu bổ sung đối với thiết bị báo động qua thị giác kiểm soát bởi phần mềm 4.11.1 Tổng quát Để đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn này, một v.a.d. dựa vào kiểm soát bằng phần mềm phải thỏa mãn các yêu cầu của 4.11.2, 4.11.3 và 4.11.4. 4.11.2 Hồ sơ về phần mềm 4.11.2.1 Nhà sản xuất phải đệ trình hồ sơ cung cấp thông tin t ổ ng t hể về thiết kế của phần mềm. Hồ sơ này phải đảm bảo chi tiết đến mức thiết kế có thể được kiểm tra được về sự phù hợp với tiêu chuẩn này và ít nhất là phải bao gồm những nội dung sau: a) mô tả v ì chức năng của tiến trình chương trình, (ví dụ như dưới dạng sơ đ ồ thuật toán hoặc sơ đồ cấu trúc), gồm có: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2) cách thức tương tác của mô đun; 3) sơ đ ồ khối chung của chương trình; 4) cách thức các mô đun tương tác với phần cứng của v.a.d.; 5) cách th ứ c các mô đun được gọi lên, bao gồm cả mọi xử lý ng ắ t, và b) mô tả về m ụ c đích sử dụng khác nhau của các vùng bộ nhớ (ví dụ như chương trình, dữ liệu vị trí riêng và dữ liệu chạy chương trình); c) k ý hiệu đ ể nh ờ đó phần mềm và phiên bản của nó được xác định duy nhất. 4.11.2.2 Nhà sản xuất phải chuẩn b ị và duy trì hồ sơ thiết kế chi tiết. Hồ sơ này phải sẵn có để kiểm tra theo cách có tính đến việc tôn trọng các quyền về bảo mật của nhà sản xuất. Í t nhất, hồ sơ này ph ả i bao gồm những nội dung sau: a) tổng quan về toàn bộ cấu h ì nh của hệ thống, bao gồm tất cả các thành phần của phần cứng và phần mềm; b) mô tả từng phần của chương trình, ít nhất phải bao gồm: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2) mô t ả về các nhiệm vụ được thực hiện; 3) mô tả về các giao diện, bao gồm dạng truyền số liệu, phạm vi dữ liệu hợp lệ và việc kiểm tra đối với dữ liệu hợp lệ. c) các danh sách mã nguồn đầy đủ, dưới dạng bản in hoặc dạng dọc được bởi máy (ví dụ mã ASCII), bao gồm tất cả các biến cục bộ và biến tổng thể, các hằng số và nh ã n được sử dụng kèm theo các thuyết minh đ ể nhận biết đ ược tiến trình của chương trình; d) chi tiết của mọi công cụ phần mềm được sử dụng trong giai đoạn thiết kế v à chạy chương trình (công cụ CASE, trình biên dịch, v . v .). CH Ú THÍCH: Có thể xem các h ồ sơ thiết k ế chi tiết này t rong phạm vi mặt bằng của nhà sản xuất. 4.11.3 Thiết kế phần mềm Đ ể đảm bảo độ tin cậy của v.a.d., phải áp dụng những yêu cầu về thiết kế phần mềm như sau: a) Thiết kế các giao diện phải đảm bảo để các dữ liệu phát sinh một cách th ủ công hoặc tự động đều không cho phép các dữ liệu không hợp lệ gây ra một lỗi nào trong việc chạy chương trình. b) Phần mềm phải được thiết kế để tránh xảy ra lỗi khóa chết trong tiến trình của chương trình. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đối với chương trình phải phù hợp với tiêu chuẩn này và với mọi dữ liệu đ ặ t trước, ví dụ cài đặt của nhà sản xuất thì phải được lưu giữ trong một bộ nhớ không khả bi ế n. Chỉ cho phép ghi dữ liệu lên vùng bộ nhớ có chứa dữ liệu bằng cách sử dụng một số công c ụ đặc biệt hoặc mã v à không th ể thực hiện được khi v.a.d. đang ở chế độ làm việc b ì nh thường. Dữ liệu vị trí riêng phải được lưu giữ trong bộ nhớ có khả năng duy trì dữ liệu trong í t nhất l à 2 tuần không có nguồn cấp điện bên ngoài, trừ khi có quy định về việc tự động làm mới những dữ liệu như vậy, sau khi bị mất nguồn điện, trong khoảng thời gian 1 gi ờ đ ể khôi phục lại nguồn điện. 4.12 Đồng bộ hóa - chức năng tùy chọn Nếu v.a.d. c ó quy định đ ể đ ồ ng bộ hóa các tín hiệu với ít nhất là một v.a.d. khác th ì sai lệch lớn nhất giữa các v.a.d. phải nh ỏ hơn 0,05 s. CHÚ THÍCH 1 Ánh sáng nh ấ p nháy ở t ầ n s ố 3 Hz hoặc cao hơn có thể gây co giật cho những người bị chứng động k i nh do mẫn cảm với ánh sáng. Để ng ă n ng ừ a điều này, phải đ ồ ng bộ hóa tốc độ xung của các v.a.d. đ ược bố tr í trong c ù ng một không gian. CHÚ THÍCH 2 C ó th ể đạ t được sự đ ồ ng bộ hóa này bằng một mạch đ iện nộ i bộ, bằng cách bổ sung một dây k í ch hoạt nối giữa các t hiết bị hoặc bằng các g i ả i pháp khác do nhà sản xuất quyết định. Nếu sử dụng sự ngắt nguồn cho mục đ í ch đ ồ ng bộ hóa, th ì phải đảm bảo tín hiệu báo động qua thị giác không bị ảnh hưởng xấu bởi điều đó. 5 Thử nghiệm 5.1 Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu không có quy định nào khác trong một quy trình thử cụ thể, thì phép thử phải được thực hiện sau khi mẫu thử đã được đ ể ổn định trong các điều kiện môi trường tiêu chuẩn dành cho thử nghiệm theo như mô tả trong TCVN 7699-1 (IEC 60068-1), cụ thể như sau: - Nhiệt độ: - Độ ẩm tương đối: - Áp suất không khí: (15 đến 35) °C; (25 đến 75) %; (86 đến 106) kPa. Các mức nhiệt độ và độ ẩm trên cần phải giữ không đổi trong từng phép thử về môi trường c ó áp dụng các điều kiện về môi trường không khí nêu trên. 5.1.2 Các điều kiện vận hành cho thử nghiệm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu phương pháp Thử nghiệm yêu cầu một mẫu thử phải ở trong trạng thái tĩnh lặng, th ì không được đấu nối mẫu thử với nguồn cấp điện, trừ khi đó l à một v.a.d. thuộc dạng có các mạch điện để phân tích kiểm soát tín hiệu và kích hoạt tín hiệu báo động qua thị giác, trong trường hợp đó, mẫu thử phải được nối với t hiết bị cấp và kiểm soát nguồn đ iện thích hợp theo đúng quy định trong dữ liệu thông tin do nhà sản xuất cung cấp và phải bố trí các tín hiệu chu ẩ n để đảm bảo mẫu thử ở trạng thái không phát tín hiệu. Nếu không có quy định gì khác trong phương pháp t hử nghiệm, các thông s ố về nguồn cấp điện cho mẫu phải đ ược ch ỉ nh đặt trong phạm vi quy định của nhà sản xuất và phải duy trì không đổi trong suốt thời gian thử nghiệm. Giá trị đã chọn cho mỗi thông số thường phải là giá trị danh định hoặc giá trị trung b ì nh của dải giá tr ị được quy định. Nếu có công bố về các mức ánh sáng khác nhau ứng với những trạng thái vận hành khác nhau (xem 4.10.2), thì các thử nghiệm ch ỉ được thực hiện trong một chế độ vận hành được lựa chọn trước, trừ khi quy trình thử nghiệm có quy định khác. Việc lựa chọn chế độ vận hành phải được thực hiện với mục đích là chế độ vận hành đó tiêu thụ nhiều năng lượng nhất. Thường th ì đó là chế độ sáng nhất và/hoặc chế độ có tần số nhấp nháy cao nhất. CH Ú THÍCH: Mọi chế độ vận hành cũng như mọi dải điện thế được thử nghiệm trong 5.4. 5.1.3 Bố trí lắp đặt Nếu không có quy định nào khác thì mẫu thử phải được lắp đặt bằng các chi tiết gắn kết thông thường ph ù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất trên một tấm lót phẳng cứng. Nếu hướng dẫn của nhà sản xuất mô tả từ 2 cách lắp đặt trở lên, thì phải lựa chọn cách thức lắp đặt được cho là kém an toàn nhất cho mỗi phép thử. 5.1.4 Dung sai Nếu không có quy định cụ thể nào khác thì những sai khác đối với các thông số môi trường thử nghiệm phải được quy định trong các tiêu chuẩn tham chiếu cơ sở cho t hử nghiệm (cụ th ể là phần tiêu chuẩn liên quan của IEC 60068). Nếu trong yêu cầu hoặc quy tr ì nh thử nghiệm không quy định dung sai riêng ho ặ c giới hạn sai lệch thì phải áp dụng một mức giới hạn sai lệch bằng ± 5 %. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để thử nghiệm ph ù hợp với tiêu chuẩn này phải cung cấp những y ế u tố sau: Tám mẫu thử Loại A hoặc 10 mẫu thử Loại B hoặc Loại C , cùng tất cả phụ kiện gá lắp, đế, hoặc v ỏ bọc, v.v. Mọi t hiết bị có thể cần thiết để v.a.d. vận hành đ ú ng theo các chỉ định của nh à sản xuất, ví dụ như thiết bị kiểm soát và ch ỉ báo; Các d ữ liệu thông tin theo yêu cầu trong 4.10.2. M ẫ u hoặc các mẫu thử được cung cấp phải đại diện (xét về mặt kết cấu và các cài đặt của s.s.c.i.e) cho dây chuyền sản xuất bình thường của nhà sản xuất. Báo cáo t hử nghiệm phải cung cấp chi tiết về t hiết bị cấp nguồn điện được sử dụng và/hoặc thiết bị được dùng để phát ra tín hiệu chuẩn. 5.1.6 Kế hoạch thử nghiệm Các mẫu phải được thử nghiệm và quan sát theo dõi theo trình tự như trong Bảng 1. Đầu tiên, tất cả các mẫu thử phải được thử nghiệm về t í nh tái lập như m ô tả trong 5.2. Sau khi hoàn thành t hử nghiệm v ề tính tái lập, mẫu thử có mức phát sáng thấp nhất phải được đánh số là 1 và những mẫu còn lại được đánh số ngẫu nhiên từ 2 đến 8 đối với Loại A hoặc từ 2 đến 10 đối với Loại B và Loại C . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng 1 - Kế hoạch thử nghiệm Phép thử c Điều khoản viện dẫn Số h i ệu của mẫu a,b ,c Loại A Loại B/C (1) (2) (3) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tính tái lập 5.2 Tất cả Tất cả Sự biến đ ổ i của điện thế nguồn cấp 5.3 1 1 Tính năng vận hành ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 1 Độ bền 5.5 2 2 Điều kiện khô nóng (vận hành) 5.6 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điều kiện khô nóng (độ bền) 5.7 - 9 Điều kiện lạnh (vận hành) 5.8 3 3 Điều kiện ẩm nhiệt theo chu kỳ (vận hành) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 3 Điều kiện ẩm nhiệt, trạng thái ổn định (độ bền) 5.10 3 3 Điều kiện ẩm nhiệt theo chu kỳ (độ bền) 5.11 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chịu ăn mòn sunphur dioxide (S O 2 ) (độ bền) 5.12 4 4 Sốc (vận hành) 5.13 5 5 Va đập (vận hành) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 6 Rung, dao động sin (vận hành) 5.15 7 7 Rung , dao động sin (độ bền) 5.16 7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tính tương thích đ iện từ (EMC), phóng tĩnh điện (vận hành ) 5.17 b 8 8 EMC, trường điện từ bức xạ (vận hành) 5.17 b 8 8 EMC, Các rối loạn bị lan truyền gây ra bởi trường điện từ (vận hành) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 8 EMC, các hiện tượng điện th ế tức thời nổ nhanh dòng tức thời (vận hành); 5.17 b 8 8 EMC, các hiện tượng điện thế tức thời sốc chậm do điện thế năng lượng cao 5.17 b 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khả năng bảo vệ của vỏ bọc 5.18 1 , 2 1 , 2 Thử nghiệm đ ồ ng bộ hóa tín hiệu nhấp nháy 5.19 1, 2 1, 2 a) N ế u một mẫu thử được ch ú ý sử dụng cho từ 2 thử nghiệm trở l ê n v à mức phát sáng của nó khác v ớ i giá trị đo được trong thử nghiệm về t í nh tái lập qu á 2 lần sau một trong số những thử nghiệm đó, th ì phải sử dụng một m ẫ u thử mới cho thử nghiệm tiếp theo của kế hoạch t hử nghiệm đ ối với mẫu thử đ ó. Đầu tiên phải đo mức phát sáng theo quy định trong 5.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) Các t hử nghiệm đ ược thực hiện trên mỗi mẫu thử đơn có thể được triển khai theo một tr ậ t tự bất kỳ ngoại tr ừ thử nghiệm tính tái lập (5.2) phải được thực hiện đ ầu tiên trên tất c ả các m ẫ u và các thử nghiệm trên những mẫu đánh số 1 và 2 phải được thực hiện theo th ứ tự đ ược liệt k ê . 5.2 Tính tái lập 5.2.1 Mục đích của thử nghiệm Để thể hiện rằng mức phát sáng của v.a.d. không bị thay đổi một cách không có ch ủ ý giữa mẫu nọ với mẫu kia và để thiết lập dữ liệu về mức phát sáng dùng cho việc so sánh với mức phát sáng xác định được trong và/hoặc sau khi tr ả i qua các thử nghiệm về môi trường. 5.2.2 Quy tr ì nh thử nghiệm Đo các mức phát sáng của tất cả các mẫu thử theo m ô tả trong Phụ lục B. Ghi lại giá trị đ o cho từng mẫu thử và kí hiệu mức phát sáng của mẫu sáng nhất và mẫu tối nhất tương ứng l à và 5.2.3 Các yêu cầu thử nghiệm T ỉ số giữa các : không được lớn hơn 2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.1 Mục đích của thử nghiệm Để thể hiện rằng cư ờ ng độ rọi hiệu quả của v.a.d. không thay đổi theo thời gian. 5.3.2 Quy trình thử nghiệm Lắp mẫu theo như thể hiện trên Hình A.2, hư ớ ng nhìn C , với góc xoay a bằng 90°. Ghi lại tín hiệu nhận được bằng cảm biến ánh sáng và bật nguồn của v.a.d. cho đến khi đạt đến thời gian ổ n định theo chỉ định hoặc trong vòng 30 min , chọn giá tr ị nhỏ hơn. Xác định cường độ rọi hiệu quả I eff(av) theo mô tả trong A.7 sau 1 min, 10 min, 20 min và 30 min. Kí hiệu I eff(av) lớn nhất và I eff(av) nhỏ nhất, P max và P min tương ứng. 5.3.3 Các yêu cầu thử nghiệm T ỉ s ố giữa các giá trị cường độ rọi hiệu qu ả P max : P min phải nhỏ hơn 1,33. 5.4 Tính năng vận hành 5.4.1 Mục đích của thử nghiệm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.4.2 Quy trình thử nghiệm Đo cường độ rọi hiệu quả của mẫu thử theo mô tả trong Phụ lục A với tham số nguồn cấp điện đ ặ t ở mức thấp nhất trong các dải quy định [xem 4.10.2 a) và c)]. Nếu có công b ố các cường độ rọi hiệu quả khác nhau và các tần số nhấp nháy khác nhau và/hoặc các hình thức chế độ vận hành khác nhau [xem 4.10.2 e)] thì phải đo cường độ rọi hiệu quả của mẫu trong từng chế độ một. Sau khi thực hiện xong tất cả các phép đo, chọn vị trí cho cường độ rọi hiệu quả cao nhất và lặp lại phép đo cho vị trí đó với các tham số về nguồn cấp điện đặt ở mức cao nhất trong các d ả i quy định [xem 4.10.2 a) và c)]. 5.4.3 Các yêu cầu thử nghiệm a) Cư ờ ng độ rọi hiệu quả tính toán được theo A.7 của 70 % s ố điểm đo phải lớn hơn 1 cd, và b) Cư ờ ng độ rọi hiệu quả tính toán được theo A.7 tại tất c ả các điểm đo không được vượt quá 500 cd, và c) Kho ả ng cách bao t í nh được theo mỗi góc xoay quy định không được nhỏ hơn giá trị y ê u cầu ứng với nhóm được công b ố của v.a.d. [xem 4.10.2 d) ] . 5.5 Độ bền ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để th ể chứng minh mức phát sáng của v.a.d. không bị thay đổi nhiều sau kho ả ng thời gian vận hành dài hạn. 5.5.2 Quy tr ì nh thử nghiệm 5.5.2.1 Điều kiện ổn định khi thử Cho mẫu thử chịu 100 chu kì độ bền như sau: - trạng thái vận hành trong 1 h với đ iện thế của nguồn cấp ở mức cao nhất theo công bố [xem 4.10.2 a)]; tiếp nối với - trạng thái không vận hành trong 1 h. 5.5.2.2 Các phép đo cuối Trong vòng 1 h của giai đoạn vận hành cuối cùng: a) ki ể m định lại chức năng của t ừ ng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.5.3 Các yêu cầu thử nghiệm a) Tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.5.2.2 a)]; và b) mức phát sáng đo được sau 100 chu kỳ độ bền không được thay đổi quá 1,5 so v ớ i giá trị đ o được trong thử nghiệm t í nh tái lập trên c ù ng một mẫu thử, dưới c ù ng điều kiện vận hành (xem 5.2). 5.6 Điều kiện khô nóng (vận hành) 5.6.1 Mục đích của thử nghiệm Để chứng minh khả năng v.a.d. đảm b ả o được đúng chức năng trong m ô i trường có điều kiện nhiệt độ cao phù hợp v ớ i môi trường làm việc được dự định trước. 5.6.2 Quy tr ì nh thử nghiệm 5.6.2.1 Viện dẫn Sử dụng các thiết bị và thực hiện quy trình thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), đối với những mẫu thử không có tản nhiệt, áp dụng Thử nghiệm Bb, đối với những mẫu thử có t ả n nhiệt, áp dụng Thử nghiệm Bd, ngoại trừ thử nghiệm phải được thực hiện theo mô tả trong Phụ lục B và với 5 .6.2.2 đến 5.6.2.6. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lắp mẫu thử v à o khoang chiếu sáng như mô tả trong Phụ lục B. Nếu cần phải điều chỉnh khoang chiếu sáng để làm ấm khoang, th ì thực hiện phép đo mức phát sáng trước điều kiện ổn định khi thử theo mô tả trong Phụ lục B trước khi bắt đầu áp dụng điều kiện ổ n định khi thử. Trong trư ờ ng hợp này, kết quả của t hử nghiệm trước điều kiện ổn định khi thử phải được sử dụng thay thế cho kết quả thu được trong thử nghiệm tính tái lập. 5.6.2.3 T ì nh trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổ n định khi thử Duy tr ì mẫu thử ở trạng thái tĩnh lặng trong suốt quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi t hử ngoại trừ trong một gi ờ cuối khi nó phải phát ra tín hiệu b á o động qua thị giác (xem 5.1.2). 5.6.2.4 Điều kiện ổ n đ ị nh khi thử Tăng nhiệt độ không khí trong khoang thử nghiệm mức phát sáng với tốc độ không quá 1 °K/min cho đ ến giá trị nhiệt độ thử nghiệm. Tác động điều kiện ổn định khi thử như sau: - Nhiệt độ: - Thời gian (55 ± 2) °c đối với Loại A hoặc (70 ± 2) ° C đối với Loại B và Loại C; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.6.2.5 Đo các thông số trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử Theo dõi mẫu thử có yêu cầu nối với nguồn điện trong trạng thái tĩnh lặng (xem 5.1.2) để phát hiện mọi tín hiệu báo động hoặc tín hiệu báo lỗi. Đo nhiệt độ không khí của khoang chi ế u sáng tại vị trí v.a.d. và ghi lại gi á trị đo. Đo mức phát sáng theo mô tả trong Phụ lục B sau phút đầu tiên của mẫu thử phát ra tín hiệu báo động qua thị giác. 5.6.2.6 Các phép đo cuối Sau khoảng thời gian hồi phục như quy định trong TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2): a) kiểm đ ị nh lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B. Ký hiệu m ứ c phát sáng đo được trong 5.6.2.6 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập nếu áp dụng là và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) không c ó báo động lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử; và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối (xem 5.6.2.6 a)]; và c) t ỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1.5. 5.7 Điều kiện khô nóng (độ bền) 5.7.1 Mục đích của t hử nghiệm Đ ể chứng minh khả năng v.a.d. Loại B và v.a.d. Loại C chịu được sự lão hóa trong thời gian dài tác động. 5.7.2 Quy trình thử nghiệm 5.7.2.1 Viện d ẫ n Sử dụng các thiết bị và thực hiện quy trình thử nghiệm ph ù hợp với TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), đối với những mẫu thử có tản nhiệt, áp dụng Thử nghiệm Bb, đối với những mẫu thử có t ả n nhiệt, áp dụng Thử nghiệm Bd, và với 57.2.2 đến 57.2.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không đấu nối mẫu thử với nguồn cấp điện trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổ n định khi thử. 5 . 7.2.3 Điều kiện ổn định khi thử Tác động điều kiện ổn định khi thử lên mẫu thử Loại B và Loại C được lựa chọn như sau: - Nhiệt độ: - Thời gian (70 ± 2) ° C đối với Loại B và Loại C; 21 h. 5 . 7.2.4 Các phép đo c uối Sau khoảng thời gian hồi phục như quy định trong TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2): ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5 . 7.2.4 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính t á i lập nếu áp dụng là và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. 5 . 7.3 Các yêu cầu của thử nghiệm a) không c ó báo động lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi gây ra khi đấu nối lại mẫu thử với nguồn cấp điện trong điều kiện ổn định khí thử độ bền; b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5 . 7.2.4 a)]; và c) t ỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.8 Điều kiện lạnh (vận hành) 5.8.1 Mục đích của thử nghi ệ m Đ ể chứng minh khả năng v.a.d. đảm bảo được đúng chức năng trong môi trường có điều kiện nhiệt độ thấp phù hợp với môi trường làm việc được dự định trước. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.8.2.1 Viện dẫn Sử dụng các t hiết bị và thực hiện quy trình t hử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), đối với những mẫu thử không có tản nhiệt, áp dụng Thử nghiệm Ab, đối với những mẫu thử có tản nhiệt, áp dụng Thử nghiệm Ad, song thử nghiệm phải được thực hiện trong khoang dội âm theo mô tả trong Phụ lục B và với 5.8.2.2 đến 5.8.2.6. 5.8.2.2 Thử nghi ệ m trư ớ c điều kiện ổ n định khi thử Lắp mẫu thử vào khoang chiếu sáng như mô tả trong Phụ lục B. Nếu cần phải điều chỉnh khoang chiếu sáng để làm mát khoang, thì thực hiện phép đo mức phát sáng trước điều kiện ổn định khi thử theo mô tả trong Phụ lục B trước khi bắt đầu áp dụng điều kiện ổn định khi thử. Trong trường hợp này, kết quả của thử nghiệm trước điều kiện ổn định khi thử phải được sử dụng thay thế cho kết quả thu được trong thử nghiệm tỉnh tái lập. 5.8.2.3 T ì nh trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử Duy tr ì mẫu thử ở trạng th á i tĩnh lặng trong suốt quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử ngoại trừ trong một gi ờ cuối khi nó phải phát ra tín hiệu báo động qua thị giác (xem 5.1.2). 5.8.2.4 Điều kiện ổn định khi thử Giảm nhiệt độ không khí trong khoang thử nghiệm mức phát sáng với tốc độ không quá 1 °K/min cho đến gi á trị nhiệt độ t hử nghiệm. Tác động điều kiện ổ n định khi thử như sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thời gian (-10 ± 3) °C đối với Loại A hoặc (-25 + 3) °C đối với Loại B và Loại C; 16 h. 5.8.2.5 Đo các thông số trong quá trình ch ị u tác động của điều kiện ổn định khi thử Theo dõi mẫu thử có yêu cầu nối với nguồn điện trong trạng thái tĩnh lặng (xem 5.1.2) để phát hiện mọi tín hiệu báo động hoặc tín hiệu báo lỗi tín hiệu báo lỗi. Đo nhiệt độ không kh í của k hoang chiếu sáng tại vị trí v.a.d. và ghi lại giá trị đo. Đo mức phát sáng theo mô tả trong Phụ lục B sau phút đầu tiên của mẫu thử phát ra tín hiệu báo động qua thị giác. 5.8.2.6 Các phép đo cuối Sau khoảng thời gian hồi phục như quy định trong TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1): ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô t ả trong Phụ lục B. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.8.2.6 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập nếu áp dụng là v à ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. 5.8.3 Các yêu cầu của Thử nghiệm a) không có báo động lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổ n định khi thử; và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.8.2.6 a)]; và c) t ỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.9 Điều kiện ẩm nhiệt theo chu kỳ (vận hành) 5.9.1 Mục đích của thử nghiệm Để chứng minh kh ả năng chịu ẩm của v.a.d. với một môi trường có độ ẩ m tương đ ối ở mức cao, có thể xuất hiện sự ngưng tụ hơi nước trên thiết bị. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.2.1 Viện dẫn Sử dụng các thiết bị và thực hiện quy trình thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), áp dụng chu kỳ thử nghiệm và kiểm soát các điều kiện phục hồi theo Variant 1 và với 5.9.2.2 đến 5.9.2.5. 5.9.2.2 Tình trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử Duy trì mẫu thử ở trạng thái tĩ nh lặng trong su ố t quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử ngoại trừ trong 30 min cuối của giai đoạn nhiệt độ cao của chu kỳ cuối khi mẫu thử phải phát ra tín hiệu báo động qua thị giác (xem 5.1.2). 5.9.2.3 Điều kiện ổn định khi thử Tác động điều kiện ổn định khi thử đối với các mẫu thử Loại A, Loại B và Loại C như sau - nhiệt độ mức thấp - độ ẩm tương đối (mức nhiệt độ thấp) - nhiệt độ mức cao ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - độ ẩ m tương đối (mức nhiệt độ cao) - số lượng chu kỳ (25 ± 3) °C ở mức > 95 %; ≥ 95 %; (40 ± 2) °C đối với Loại A hoặc (55 ± 2) đối với Loại B và Loại C; (93 ± 3) %; 2. 5.9.2.4 Đo các thông số trong điều kiện ổn định khi thử Ngoại tr ừ trong vòng 30 min cuối trong điều kiện ổn định khi thử, theo dõi mẫu thử có yêu cầu nối v ớ i nguồn điện trong trạng thái tĩnh lặng (xem 5.1.2) để phát hiện mọi tín hiệu báo động hoặc tín hiệu báo lỗi. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.9.2.5 Các phép đo cuối Sau khoảng thời gian hồi phục như quy định trong TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30): a) kiểm định lại chức năng của t ừ ng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.9.2.5 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) l à và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. 5.9.3 Các yêu cầu của thử nghiệm a) Ngoại trừ trong 30 min cuối của điều kiện ổn định khi thử, còn lại không được vận hành lỗi hoặc phát ra tín hiệu báo lỗi; và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.9.2.5 a)]; v à c) t ỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.1 Mục đích của thử nghi ệ m Để ch ứ ng minh khả năng v.a.d. chịu được những tác động dài hạn của độ ẩ m trong môi trường làm việc (ví dụ như thay đổi về các đặc trưng điện học do sự hấp thụ, các phản ứng hóa học liên quan đến tình trạng ẩ m , ăn mòn đ iện hóa, v.v.). 5.10.2 Quy trình t hử nghiệm 5.10.2.1 Viện dẫn Sử dụng các thiết bị và thực hiện quy trình thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), Thử nghiệm Cab và v ớ i 5.10.2.2 đến 5.10.2.4. 5.10.2.2 T ì nh trạng của mẫu thử trong quá trình chịu t á c động của điều kiện ổn định khi thử Không được nối mẫu thử với nguồn cấp điện trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử. 5.10.2.3 Điều kiện ổn đ ị nh khi thử Tác động điều kiện ổn định khi thử cho các mẫu thử Loại A, Loại B và Loại C như sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Độ ẩ m tương đối: - Thời gian tác động: (40 ± 2) °C; (93 ± 3) %; 21 d. 5.10.2.4 Các phép đo cuối Sau khoảng thời gian hồi phục như quy định trong TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), Thử nghiệm Cab: a) kiểm định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.10.3 Các yêu cầu của thử nghi ệ m a) không có báo động lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi gây ra khi đấu n ố i lại mẫu thử với nguồn cấp điện trong điều kiện ổn định khi thử độ bền; và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5 .9.2.5 a)]; và c) tỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.11 Điều kiện ẩm nhiệt theo chu kỳ (độ bền) 5.11.1 Mục đích của thử nghi ệ m Để chứng minh khả năng v.a.d. Loại B và v.a.d. Loại C chịu được các tác động dài hạn của độ ẩm cao v à sự ngưng tụ. 5.11.2 Quy trình thử nghiệm 5.11.2.1 Viện dẫn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.11.2.2 Tình trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử Không đấu nối mẫu thử với nguồn cấp điện trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổ n định khi thử. 5.11.2.3 Điều kiện ổn định khi thử Tác động điều kiện ổn định khi thử l ê n mẫu thử Loại B và Loại C như sau: - nhiệt độ mức thấp (25 ± 3) °C; - độ ẩm tương đối (mức nhiệt độ th ấ p) ≥ 95 %; - nhiệt độ mức cao ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - độ ẩm tương đối (mức nhiệt độ cao) (93 ±3) %; - số lượng chu kỳ 2. 5.11.2.4 Các phép đo cuối Sau khoảng thời gian hồi phục như quy định trong TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30): a) kiểm định lại chức n ă ng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.11.2.5 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) là và ứng với mức ph á t sáng l ớ n nhất và nhỏ nhất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) không có báo động lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi gây ra khi đ ấ u nối lại mẫu thử với nguồn cấp điện trong điều kiện ổn định khi thử độ bền; và b) tất c ả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.11.2.4 a)]; và c) t ỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.12 Chịu ăn mòn sunphur dioxide (độ bền) 5.12.1 Mục đích của thử nghiệm Để ch ứ ng minh khả năng v.a.d. chịu được các t á c động ăn mòn sunphur dioxide dưới dạng một chất ô nhiễm môi trường. 5.12.2 Quy trình thử 5.12.2.1 Viện dẫn Sử dụng các thiết bị và thực hiện quy trình thử nghiệm như được mô tả chung trong IEC 60068-2-42, Thử nghiệm Kc nhưng độ ẩm tương đối của không khí trong môi trường Thử nghiệm phải được duy trì ở mức (93 ± 3) % chứ không phải là (75 ± 5) % cùng với quy định trong 5.12.2.2 đến 5.12.2.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không được nối mẫu thử với nguồn cấp đ iện trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử, nhưng phải nối mẫu thử với các đoạn dây đ ồ ng đ ỏ có đường k í nh thích hợp. Những đoạn d â y đ ồ ng này được lắp vào số lượng đi ể m đấu dây đ ủ để thực hiện phép đo cuối mà không cần phải đấu thêm dây vào mẫu. 5.12.2.3 Điều kiện ổ n định khi thử Tác động điều kiện ổn định khi thử cho các mẫu Loại A, Loại B và Loại C như sau: - nhiệt độ: - độ ẩ m tương đối: - n ồ ng độ Sunphur dioxide: - thời gian: (25 ± 3) °C ; (93 ± 3) %; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 21 d. 5.12.2.4 Các phép đo cuối Ngay sau khi chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử, đưa mẫu thử vào quá trình làm khô trong 16 h ở (40 ± 2) °C, độ ẩ m tương đối < 50% tiếp theo sau l à khoảng thời gian hồi phục 1 h đến 2 h ở các điều kiện không kh í tiêu chuẩn. Sau thời gian hồi phục: a) kiểm định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B sau khoảng thời gian hồi phục theo ch ỉ định. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.12.2.4 b) hoặc giá trị đo được trong Thử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) là và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. 5.12.3 Các yêu cầu của thử nghi ệ m a) không có báo động lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi gây ra khi đấu nối lại mẫu thử với nguồn cấp điện trong điều kiện ổn định khi thử độ bền; và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.12.2.4 a)]; và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.13 Sốc (vận hành) 5.13.1 Mục đích của thử nghiệm Để chứng minh sức kh á ng của v.a.d. khi chịu được các sốc cơ học có thể xảy ra trong thực t ế , cho dù là không thư ờ ng xuyên, trong điều kiện làm việc dự được dự định trước. 5.13.2 Quy trình thử nghiệm 5.13.2.1 Viện dẫn Sử dụng các thiết bị và thực hiện quy trình thử nghiệm được mô tả chung trong TCVN 7699-2-27 (IEC 60068-2-27), Thử nghiệm Ea, và với 5.13.2.2 đến 5.13.2.5. 5.13.2.2 Tình trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác đ ộ ng của điều kiện ổn định khi thử M ẫ u thử phải được lắp trên một bộ gá c ứ ng và duy trì trong trạng thái tĩnh lặng trong suốt giai đoạn điều kiện ổn định khi thử (xem 5.1.2). 5.13.2.3 Điều kiện ổn định khi thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Dạng xung sốc: - Thời gian kéo dài của xung: - Gia tốc đỉnh: - S ố hướng t á c động: - Số lượng xung theo mỗi hướng Nửa sin; 6 ms; 10 x (100 - 20 M ) m/s 2 (trong đó, M là trọng lượng của mẫu, t í nh bằng kilogram); 6; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không thử các mẫu có trọng lượng lớn hơn 4,75 kg. 5.13.2.4 Các phép đo trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử. Theo dõi mẫu thử trong khoảng th ờ i gian chịu tác động của điều kiện ổ n đị nh khi thử và kéo dài thêm sau đó 2 min sau khi kết thúc giai đoạn tác động của điều kiện ổn định khi thử. 5.13.2.5 Các phép đo cuối Ở thời điểm kết thúc điều kiện ổn định khi thử và sau đó 2 min: a) kiểm định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B sau khoảng thời gian hồi phục theo chỉ định. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.13.2.5 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) l à và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. 5.13.3 Các yêu cầu của thử nghiệm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đ ú ng khi được kiểm tra trong các ph é p đo cuối [xem 5.13.2.5 a)]; và c) tỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.14 Va đập (vận hành) 5.14.1 Mục đích của thử nghiệm Đ ể chứng minh sức kháng của v.a.d. đối với các va đập cơ học trên bề mặt mà nó có thể vẫn đảm bảo tồn tại được trong môi trường làm việc b ì nh thường và đó là những tác động sẽ phải chịu theo dự kiến. 5.14.2 Quy trình t hử nghiệm 5.14.2.1 Viện dẫn Sử dụng các thiết bị và thực hiện quy trình thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-2-75 (IEC 60068-2-75), Thử nghiệm Eh đối với Thử nghiệm Ehb và v ớ i 5.14.2.2 đến 5.14.2.5. 5.14.2.2 Tình trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.14.3 Điều kiện ổn định khi thử Tác động một va đập lên mỗi bề mặt của mẫu tại một điểm bất kỳ được coi l à c ó thể gây ra hư hại cho sự vận hành hoặc làm h ỏ ng sự vận hành của mẫu. Tác động điều kiện ổn định khi thử lên các mẫu Loại A , Loại B và Loại V như sau: - N ă ng lượng va đập: - Số lần va đập: (0,5 ± 0,04) J; 3. 5.14.3.1 Các phép đo trong quá trình ch ị u tác động của điều kiện ổn định khi thử Theo dõi mẫu thử trong khoảng thời gian chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử và kéo dài thêm 2 min sau khi kết thúc điều kiện ổn định khi thử để phát hiện mọi sự vận hành lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ở thời điểm kết th ú c điều kiện ổn định khi thử và sau đó 2 min: a) kiểm định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng: b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục 6 sau khoảng thời gian hồi phục theo ch ỉ định. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.14.2.5 b) hoặc giá trị đo được trong t hử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) là và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nh ấ t. 5.14.4 Các yêu cầu của thử nghiệm a) không có sự vận hành lỗi hoặc phát ra tín hiệu báo lỗi trong suốt quá trình chịu tác động điều kiện ổn định khi thử cũng như trong 2 min kéo dài thêm (xem 5.14.2.4); và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối (xem 5.14.2.5 a)]; và c) tỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn h ơn 1,5. 5.15 Rung, dao động hình sin (vận hành) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để chứng minh s ứ c kháng của v.a.d. đối với các hiện tượng rung ở mức độ phù hợp với môi trường làm việc bình thường. 5.15.2 Quy trình thử nghiệm 5.15.2.1 Viện dẫn Sử dụng thiết bị t hử nghiệm và thực hiện quy trình thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), Phép thử Fc và với nội dung 5.15.2.2 đến 5.15.2.5. 5.15.2.2 Tình trạng của m ẫ u thử trong quá trình chịu tác động điều kiện ổn định khi thử Lắp mẫu thử vào bộ gá cứng. Cho mẫu thử chịu tác động rung theo từng hướng của một nhóm 3 hướng trục lần lượt vuông góc với nhau. M ẫ u thử phải được lắp sao cho một trong 3 hướng trục đó vuông góc với mặt phẳng lắp đặt. Tác động điều kiện ổn định khi thử lên mẫu thử trong cả trạng thái tĩnh lặng và khi phát ra các tín hiệu báo động qua thị giác (xem 5.1.2). 5.15.2.3 Điều kiện ổn định khi thử Áp dụng điều kiện ổn định khi thử đối với các mẫu thử Loại A, Loại B v à Loại C như sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Độ lớn của gia tốc: - Số hướng trục; - Tốc độ quét: - Số lượng chu kỳ quét: (10 đến 150) Hz; 5 m/s 2 (xấp xỉ 0,5 g n ); 3; Một quãng tám/min; 2 /trục. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.15.2.4 Các phép đo trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử Theo dõi mẫu thử trong suốt khoảng thời gian ch ị u tác động của điều kiện ổn định khi thử để phát hiện: a) mọi sự vận h à nh lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi khi mẫu thử ở trạng thái tĩnh lặng; và b) mọi sự ngắt quãng của ánh sáng phát ra khi ở trạng thái nhấp nháy. 5.15.2.5 Các phép đ o cuối Ở thời đi ể m kết thúc điều kiện ổn định khi thử: a) kiểm định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô t ả trong Phụ lục B sau khoảng thời gian hồi phục theo ch ỉ định. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.15.2.5 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) là và ứng với m ứ c phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) không có sự vận hành lỗi hoặc phát ra tín hiệu báo lỗi trong suốt quá trình chịu tác động điều kiện ổn định khi thử cũng như trong 2 min kéo dài thêm (xem 5.15.2.4); và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đ ú ng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.15.2.5 a)]; và c) tỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.16 Rung, dao động hình sin (độ bền) 5.16.1 Mục đích của thử nghiệm Để chứng minh khả năng của v.a.d. ch ị u được các ả nh hư ở ng dài hạn của các hiện tượng rung ở mức độ ph ù hợp với quá trình vận chuyển, lắp đặt và môi trường làm việc. 5.16.2 Quy trình thử nghiệm 5.16.2.1 Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử nghiệm và thực hiện quy trình thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), Phép thử Fc và với nội dung 5.16.2.2 đến 5.16.2.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lắp mẫu thử vào bộ gá cứng rồi cho mẫu thử chịu tác động rung theo từng hư ớ ng của một nhóm 3 hướng trục lần lượt vuông góc với nhau. M ẫ u thử phải được lắp sao cho một trong 3 hướng trục đó vuông góc với mặt phẳng lắp đặt. Trong quá trình chịu tác động c ủ a điều kiện ổn định khi thử không được n ố i mẫu thử với nguồn cấp điện. 5.16.2.3 Điều kiện ổn định khi thử Áp dụng điều kiện ổn định khi thử đ ố i v ớ i các mẫu thử Loại A, Loại B và Loại C như sau: - Dải tần số: - Độ lớn của gia tốc: - S ố hư ớ ng trục: - Tốc độ quét: - S ố lượng chu kỳ quét: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 m/s 2 (xấp xỉ 1,0 g n ); 3; 1 quãng tám/min; 20 /trục. CH Ú THÍCH: Có th ể k ế t hợp thử nghiệm rung (vận hành) v à rung (độ b ề n) trên cùng một mẫu theo tr ì nh tự m ẫ u chịu tác động của đi ề u kiện ổn đị nh khi thử rung vận hành sau đ ó ch ị u tác động của điều kiện ổn định khi thử rung độ b ề n theo một trục nh ấ t định, rồi mới chuyển sang tr ụ c tiếp theo. Trường hợp này , ch ỉ c ầ n phải thực hiện 1 phép đ o cuối. 5.16.2.4 Các phép đo cuối Ở thời điểm kết thúc điều kiện ổn định khi thử: a) ki ể m định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B sau khoảng thời gian hồi phục theo ch ỉ định. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.16.3 Các yêu cầu của thử nghiệm a) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối (xem 5.16.2.4 a)]; và b) tỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.17 Tính tương thích điện từ (EMC), thử kháng nhiễm (vận hành) 5.17.1 Mục đích của thử nghiệm Để chứng minh sức kháng của v.a.d. với sự nhiễu loạn của điện từ trường. 5.17.2 Quy trình t hử nghiệm 5.17.2.1 Viện dẫn Thực hiện các phép thử kháng nhiễm EMC dưới đ ây theo EN 50130-4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Trường điện từ bức xạ; c) Các rối loạn bị lan truyền gây ra bởi trư ờ ng điện từ; d) Nổ nhanh dòng tức thời; e) Sốc chậm do điện thế năng lượng cao; 5.17.2.2 Tình trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác động điều kiện ổn định khi thử - áp dụng trạng thái tĩnh lặng cho điều kiện ổn định khi thử đối với các thử nghiệm a), d) và e) trong 5.17.2.1. - áp dụng cả trạng thái tĩnh lặng và trạng thái nhấp nháy cho điều kiện ổn định khi thử đối với các thử nghiệm b) và c) trong 5.17.2.1. 5.17.2.3 Điều kiện ổn định khi thử Áp dụng các điều kiện theo quy định trong EN 50130-4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Theo dõi mẫu thử trong suốt khoảng thời gian chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử để phát hiện: a) mọi sự vận hành lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi khi mẫu thử ở trạng thái tĩnh lặng; và b) mọi sự ngắt quãng của ánh sáng phát ra khi ở trạng thái nhấp nháy. 5.17.2.5 Các phép đo cuối Ở thời điểm kết thúc điều kiện ổn định khi thử: a) kiểm định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; b) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B sau khoảng thời gian hồi phục theo chỉ định. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.17.2.5 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) là và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nhỏ nhất. 5.17.3 Các yêu cầu của thử nghiệm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) không có sự vận hành lỗi hoặc phát ra tín hiệu báo lỗi và khi phát ra tín hiệu báo động qua thị giác không theo dõi thấy có sự gián đoạn về ánh sáng phát ra trong suốt quá trình chịu tác động điều kiện ổn định khi thử (xem 5.17.2.4); và b) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.17.2.5 a)]; và c) t ỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 5.18 Khả năng bảo vệ của vỏ bọc 5.18.1 Mục đích của t hử nghiệm Đ ể ch ứ ng minh rằng bộ phận v ỏ bọc của v.a.d. có mức độ bảo vệ phù hợp với các yêu cầu của 4.7.3 đ ối với sự xâm nhập của các vật rắn ngoại lai và các tác động có hại do sự xâm nhập của nước. 5.18.2 Vỏ bọc của v.a.d. Theo mục đích của thử nghiệm này , vỏ bọc của v.a.d. phải đ ược coi l à bao gồm tất cả các vật chất bao bên ngoài của t hiết bị nhằm ng ă n cản hoặc hạn chế sự tiếp cận của các vật rắn ngoại lai đến nguồn sáng, các linh kiện điện tử và các điểm đ ấu nối dây. CHÚ THÍCH: Chất l ỏ ng có th ể x â m nhập vào bên trong v ỏ bọc , song không được ảnh hưởng xấu đến sự v ậ n hành của thiết bị. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.18.3.1 Viện dẫn Sử dụng thiết bị thử nghiệm và thực hiện quy trình thử nghiệm phù hợp với TCVN 4255 (IEC 60529) và với nội dung 5.18.3.2 đến 5.18.3.5. Phải thực hiện những thử nghiệm sau: a) chống vật rắn ngoại lai được chỉ định bởi chữ số đặc trưng đầu tiên; b) chống sự tiếp cận của các bộ phận nguy hại được chỉ định bởi chữ cái bổ sung; c) chống nước được ch ỉ đ ị nh bởi chữ số đặc trưng thứ hai. 5.18.3.2 Tì nh trạng của mẫu thử trong quá trình chịu tác động điều kiện ổn đ ị nh khi thử Duy trì mẫu thử ở những trạng thái sau: a) không được nối với nguồn điện khi thử nghiệm về chống vật rắn ngoại lai; b) khống được nối với nguồn điện khi thử nghiệm chống sự tiếp cận của các bộ phận nguy hại; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lắp mẫu thử theo như quy định trong TCVN 4255 (IEC 60529) và bao gồm tất cả các hộp đấu nối dây của v.a.d. khi được lắp đặt theo đúng hướng dẫn lắp đặt. 5.18.3.3 Điều kiện ổn định khi thử Áp dụng điều kiện ổn định khi thử được quy định trong TCVN 4255 (IEC 60529) như sau: a) Các mẫu Loại A: IP21C; b) Các mẫu Loại A: IP33C; c) Các mẫu Loại A: IP53C. 5.18.3.4 Các phép đo trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử Theo dõi mẫu thử trong quá trình thử nghiệm bảo vệ chống nước đ ể xem trong chế độ vận hành được lựa chọn v.a.d. có liên tục phát ra tín hiệu báo động qua thị giác mà không bị ngắt quãng hay không. a) mọi sự vận hành lỗi hoặc tín hiệu báo lỗi khi mẫu thử ở trạng thái tĩnh lặng; và ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.18.3.5 Các phép đo cuối Ở thời điểm kết thúc điều kiện ổn định khi thử c ủ a thử nghiệm chống nước: a) ki ể m tra bên trong vỏ bọc của mẫu xem có bị nước xâm nhập vào không; b) kiểm định lại chức năng của từng nguồn phát sáng đối với v.a.d. sử dụng nhiều nguồn sáng; c) đo mức phát sáng của mẫu thử như mô tả trong Phụ lục B. Ký hiệu mức phát sáng đo được trong 5.15.2.5 b) hoặc giá trị đo được trong thử nghiệm tính tái lập (xem 5.2) là và ứng với mức phát sáng lớn nhất và nh ỏ nhất. 5.18.4 Các yêu cầu của thử nghiệm a) mẫu thử phải phù hợp với các điều kiện chấp nhận của thử nghiệm về chống vật rắn ngoại lai nêu trong 13.3 của TCVN 4255 (IEC 60529), b) mẫu thử phải phù hợp với các điều kiện chấp nhận của Thử nghiệm về chống sự tiếp cận của các bộ phận nguy hại nêu trong 15.3 của TCVN 4255 (IEC 60529), ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1) tất cả các nguồn phát sáng phải hoạt động đúng khi được kiểm tra trong các phép đo cuối [xem 5.18.3.5 b) ] ; và 2) t ỉ số giữa các mức phát sáng : không được lớn hơn 1,5. 3) Nước không được xuyên qua vỏ bọc vào bên trong hoặc, nếu nước đã xuyên qua v ỏ bọc thì thiết bị phải kèm theo quy định phù hợp để đảm bảo thoát nước ra. 5.19 Thử nghiệm đồng bộ hóa tín hiệu nhấp nháy (chức năng tùy chọn) CHÚ D Ẫ N: 1 Thiết bị c ấ p/kiểm soát nguồn điện 2 v.a.đ. được t hử nghiệm, số 1 3 v.a.d. được thử nghiệm, s ố 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 Các cảm biến ánh sáng (x 2) 6 Thiết b ị đo ghi tín hiệu song hành 7 Màn chắn sáng Hình 1 - Bố trí thử nghiệm để đo sự đồng bộ 5.19.1 Mục đích của t hử nghiệm Đ ể chứng minh khả năng của v.a. d . duy trì được sự đồng bộ với ít nhất là một v.a.d. khác trong khoảng thời gian 30 min sau khi nguồn điện được đấu nối vào thiết bị. 5.19.2 Quy trình thử nghiệm Đặt hai mẫu thử vào các khu vực liền kề nhau có cùng nhiệt độ môi trường như nhau nhưng được cách li sao cho giữa chúng không có sự tương tác về ánh sáng; Nối từng mẫu cần thử với thiết bị cấp nguồn thích hợp (xem 5.1.2); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) đấu nguồn điện vào hai mẫu thử và nếu có yêu cầu thì sử dụng tín hiệu kích hoạt thiết bị điều khi ể n; b) bật nguồn điện, đo thời gian giữa những thời điểm bắt đầu phát sáng của hai mẫu thử và ghi lại những khác biệt giữa các tín hiệu; c) sau đó c ứ 5 phút một l ầ n, đo thời gian giữa tín hiệu được phát ra bởi hai mẫu thử cho đến khi các mẫu thử vận hành hết 30 min; CH Ú THÍCH: nếu nguồn đ iện cấp cho các mẫu thử bị ngắt quãng tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 30 min thử nghiệm, thì phải thực hiện lại các bước thử nghiệm trong khoảng thời gian 30 min khác. Tiến hành các phép đo nêu trong 5.19.2 a) đến 5.19.2 c) ở các mức thông số nguồn điện cao nhất và thấp nhất theo công bố của nhà sản xuất (xem 4.10.2 a). 5.19.3 Các phép đo trong quá trình chịu tác động của điều kiện ổn định khi thử Đo sự chênh lệch về thời gian giữa các tín hiệu từ hai mẫu thử tại một thời điểm đại diện với trình tự 5 phút một lần (có nghĩa là trong thời gian tác động của điều kiện ổn định khi thử có 6 phép đo). Ký hiệu giá trị chênh lệch thời gian lớn nhất đo được là ∆ t MAX . 5.19.4 Các yêu cầu của thử nghi ệ m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm ít nhất phải bao gồm những thông tin sau : a) Nhận dạng về mẫu thử; b) Viện dẫn đến tiêu chuẩn này, (tức là TCVN 7568-23:2016 (ISO 7240-23:2013); c) nhóm thiết bị; d) các kết quả thử nghiệm: từng giá trị k í ch hoạt và các giá trị l ớ n nhất, nhỏ nh ấ t và trung b ì nh số học nếu thích hợp; e) loại môi trường (tức là Loại A, Loại B hoặc Loại C); f) các kết quả thử nghiệm và tất cả các s ố liệu khác theo quy định trong từng phép thử; g) thời gian ổn định mẫu và điều kiện môi trường khí trong quá trình ổn định mẫu; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 i) chi tiết về thiết bị c ấ p và kiểm soát nguồn điện và các tiêu chí về báo động; j) chi tiết về mọi sai khác so với tiêu chu ẩ n này hoặc so với các tiêu chuẩn ISO khác đ ược viện dẫn; k) chi tiết của tất c ả các chế độ vận hành được coi là tùy chọn. Phụ lục A (Quy định) Phương pháp đo sự phân bố ánh sáng từ một thiết bị báo động qua thị giác A.1 Tổng quát Phụ lục A quy định phương pháp thử nghiệm đ ược tham chiếu đến trong 5.3.2 và 5.4.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.2.1 Thiết bị thử nghiệm có hai bàn xoay cho phép điều chỉnh góc tương đối giữa mẫu thử và cảm biến ánh sáng trong phạm vi đến ± 0,5 độ trong khi vẫn duy trì được vị trí tương đ ối của các trục quang học gi ữ a chúng. CH Ú THÍCH: Cần phải định kỳ hiệu chu ẩ n thiết bị đ ể đảm bảo các góc được ch ỉ định (Bảng A.2 đến A.4) nằm trong phạm vi sa i s ố cho phép. A.2.2 Sự xoay quanh điểm tham chiếu của v.a.d. được hiểu là góc xoay α , còn sự xoay quanh trục thẳng đứng của v.a.d. được hiểu là góc xoay β (xem Hình A.2). Hình A.1 th ể hiện các vị trí của bàn xoay ở hai góc xoay khác nhau. A.2 . 3 Với mỗi góc xoay α , phải thực hiện một loạt phép đo bằng cách xoay các góc β cách đều nhau (ví dụ về việc xoay các góc β được trình bày trên Hình A.2). Việc này tạo ra một sự phân bố đều của các phép đo cách đều nhau được thực hiện trên toàn bộ phạm v i bán cầu nằm xung quanh v.a.d. CHÚ THÍCH: S ố lượng phép đo cần thực hiện cho mỗi v.a.d. tăng lên theo phạm vi của nó nhằm để xác định xem cư ờ ng độ ánh sáng đo được có tương đối đ ồ ng nhất trên toàn bộ bán c ầ u ở mức lớn nh ấ t không. A.3 Thiết bị Dùng một cảm biến ánh sáng có độ chính xác ± 5 % để phát ra một nguồn sáng tỷ lệ với cường độ rọi thu được. Thiết bị phải có khả năng đo tr ị số candela hiệu quả, trong phạm vi độ chính xác quy định cho toàn bộ chiều dài xung tạo ra bởi một thiết bị được thử nghiệm. Thời gian truyền tín hiệu của thiết bị đo phải nhỏ hơn 10 % xung được đo. Độ nhạy phổ của cảm biến phải được điều chỉnh để phù hợp với tiêu chuẩn C.I.E về hàm hiệu suất phát sáng đối với ánh sáng trông thấy được theo định nghĩa của ISO/CIE 23539:2005. A.4 Khoang thử nghiệm Khoang đo mức phát sáng hoặc khoang thử nghiệm được bịt kín để đảm b ả o ánh sáng bên ngoài không làm ảnh hưởng đến các phép đo. Khoang t hử nghiệm không bắt buộc phải tối hoàn toàn, song, ánh sáng ở môi trường bên ngoài không được lớn hơn 0,2 lux. Các phép đo phải được thực hiện ở mức độ phản xạ nhỏ nhất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.5.1 Khoảng cách giữa điểm tham chiếu của mẫu được thử nghiệm với c ả m biến ánh sáng ít nh ấ t phải l à 3 m. Tất cả các góc xoay phải được thực hiện quanh điểm tham chiếu của mẫu thử. CHÚ THÍCH 1 Khoảng cách đo được chọn phụ thuộc vào phạm vi cường độ và t í nh động lực của căm biến và vào khoảng cách theo đó v.a.d. c ó th ể coi là một ngu ồ n sáng đi ể m. Kho ả ng cách tối ưu có thể do phòng t hử nghiệm tự xác định. CHÚ THÍCH 2 Vị trí g ó c 0 (zero) của góc xoay β có th ể do phòng th í nghiệm xác định và phải được ghi nhận lại. A.5.2 Số lượng phép đo thực hiện cho một v.a.d. nào đó phải được xác định qua phạm vi lớn nhất m à nh à sản xuất công bố là đảm bảo độ rọi yêu cầu trên toàn bộ bề mặt vuông góc với hướng của ánh sáng phát ra từ thiết bị. Các phép đo theo yêu cầu được tóm tắt trong Bảng A.1 và những phép đo được ch ỉ định cho từng phạm vi được trình bày trong Bảng A.2, A.3 và A.4. A.5.3 Các phép đo phải được thực hiện ở mức cường độ rọi hiệu qu ả ph ù hợp với A.7 và khoảng cách bao được tính theo A.8 cho từng điểm đo. Bảng A.1 - Tóm tắt các phép đo cho các phạm vi khác nhau Phạm vi l ớ n nhất của nhà sản xuất m Khoảng mặt phẳng α ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tổng số lượng các mặt phẳng α Tổng số lượng đi ể m đo Các thiết bị nhóm C (Bán cầu) (Xem 4.2.2) Các thiết bị nh ó m W (Nửa b á n cầu) (Xem 4.2.2) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 7 107 60 10 đến 17 10 10 227 123 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 19 871 454 Kích thước đo bằng mét CH Ú D Ẫ N: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A Góc xoay α quanh điểm tham chiếu 2 Bàn xoay để tạo các góc xoay β B Góc xoay β quanh điểm tham chiếu 3 v.a.d. 4 Cảm biến ánh sáng Hình A.1 - Hư ớ ng nhìn bên, th ể hiện các góc xoay α bằng 0° và 90° ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ D Ẫ N: 1 Bản xoay đ ể tạo các góc xoay α A Gốc xoay α b ằ ng 0°, góc xoay α bằng 0° 2 Bàn xoay đ ể tạo các góc xoay β B ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 v.a.d. C Góc xoay α bằng 90° 4 Cảm biến ánh sáng 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình A.2 - Hướng nhìn trên xuống, th ể hiện các góc xoay β bằng 0° và 135° và góc xoay α bằng 90° Bảng A.2 - Các phép đo đối với v.a.d. có phạm vi d ướ i 10 m Số hiệu mặt phẳng m Giá trị α của mặt phẳng độ (°) Giá tr ị của từng góc xoay ( a ) β ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tổng số lượng các phép đo β cho từng lớp α Các thiết bị nhóm C (Bán cầu) (Xem 4.2.2) Các thiết b ị nhóm W (Nửa bán cầu) (Xem 4.2.2) 1 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 24 13 2 15 15 24 13 3 30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 22 12 4 45 20 18 10 5 60 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12 7 6 75 60 6 4 7 90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 1 T ổ ng cộng 107 60 a gi á tr ị của từng góc xoay β (cột 3) được t í nh toán sao cho sau khi thực hiện xong s ố lượng đi ể m đo tương ứng, thì v.a.d. quay hết 360° đối với thiết bị Nh ó m C hoặc 10 8 ° đối với thiết bị Nhóm W. Bảng A.3 - Các phép đo đ ối vớ i v.a.d. c ó phạm vi từ 10 m đến 17 m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 m Giá trị α của mặt ph ẳ ng độ (°) Giá trị của từng g ó c xoa y( a ) β độ (°) Tổng số lượng các phép đo β cho từng lớp α Các thiết bị nhóm C (Bán cầu) (Xem 4.2.2) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (Nửa bán c ầ u) (Xem 4.2.2) 1 0 10 36 19 2 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 36 19 3 20 10,59 34 18 4 30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 32 17 5 40 12,86 28 15 6 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 24 13 7 60 20 18 10 8 70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12 7 9 80 60 6 4 10 90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 1 T ổ ng cộng 227 123 a gi á trị của t ừ ng góc xoay β (cột 3) được t í nh toán sao cho sau khi thực hiện xong s ố lượng đ iểm đo tương ứ ng, thì v.a.d. quay h ế t 360° đ ố i v ớ i thi ế t bị Nhóm C hoặc 108° đối với thiết bị Nh ó m W. B ả ng A.4 -Các phép đo đối với v.a.d. có phạm vi lớn h ơn 17 m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 m Giá trị α của mặt ph ẳ ng độ (°) G i á trị của từng góc xoay ( a ) β độ (°) T ổ ng s ố lượ n g các phép đo β cho từng lớp α Các thiết bị nhóm C (Bán cầu) (Xem 4.2.2) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (Nửa bán cầu) (Xem 4.2.2) 1 0 5 72 37 2 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 72 37 3 10 5 72 37 4 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 36 5 20 5,29 68 35 6 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 66 34 7 30 5,81 62 32 8 35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 60 31 9 40 6,43 56 29 10 45 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 52 27 11 50 7,83 46 24 12 55 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 42 22 13 60 10 36 19 14 65 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 30 16 15 70 13,85 26 14 16 75 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 11 17 80 25,71 14 8 18 85 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 4 19 90 N/A 1 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 871 454 a giá tr ị của từng góc xoay β (cột 3) đ ượ c t í nh to á n sao cho sau khi thực hiện xong s ố lượng điểm đ o tương ứng , th ì v.a. d . quay hết 360° đối với t hiết bị Nhóm C hoặc 108° đối với thiết bị Nhóm W. A.6 Quy trình thử nghiệm Lắp mẫu cần thử nghiệm trên thiết bị thử nghiệm như mô tả trong A.2 và đặt thiết bị cùng mẫu thử trong một khoang đo mức phát sáng hoặc khoang t hử nghiệm theo mô tả trong A.4. Sau khi bố trí xong như trong A.5, đo cường độ sáng hiệu quả trong một b á n cầu để có th ể xác định được sự phân bố ánh sáng trong đó. Trước khi bắt đầu thử nghiệm để v.a.d. ổn định trong khoảng thời gian 1 min hoặc theo quy định của nhà sản xuất và đảm bảo v.a.d. không bị tắt trước khi kết thúc thử nghiệm. A.7 Tính I eff (av) Phải tính cường độ sáng hiệu quả ( I eff ), đo bằng candela (cd) , cho từng xung đo được, theo công thức của Blondel-Rey như sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 trong đó I ( t ) là giá trị t ứ c thời, đo bằng candela (cd) α = 0,2 s; t 2 -t 1 l à độ dài thời gian của xung ánh sáng đo giữa các mức 10 % của biên độ đỉ nh của các cạnh trước và cạnh sau của xung. Tính giá tr ị trung b ì nh, I eff (av ), của 10 xung ánh sáng đo được tại mỗi điểm đo. A.8 Tính khoảng cách bao T í nh khoảng cách bao d, đo bằng mét, cho từng đi ể m mà tại đó, đ ộ rọi giảm mất 0,4 lm/m 2 theo công thức sau: trong đó ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 α Là độ rọi đo bằng lm/m 2 (lux) Phụ lục B (Quy định) Phép đo mức phát sáng tương đối cho các thiết bị báo động qua thị giác B.1 Tổng quát Phụ lục B quy định các phương pháp thử nghiệm được tham chi ế u đến trong 5.2.2, 5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.10.2, 5 11.2, 5 12.2, 5.13.2, 5.14.2, 5.15.2, 5.16.2, 5.17.2 và 5 18.2. Mục đ í ch của việc đo mức phát sáng là để thực hiện đánh giá tương đối về t í nh năng của v.a.d. tại các thời điểm trước, trong và sau khi chịu tác động của môi trường điều kiện ổn định khi thử được quy định trong tiêu chu ẩ n này. CH Ú THÍCH: Mức phát sáng của v.a.d. được đo bằng cách ghi lại mức độ rọi mà nó tạo ra bên trong một khoang thử nghiệm tích hợp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các phép đo phải được thực hiện trong một khoang thử chiếu sáng. Do các phép đo được dùng cho mục đích so sánh tương đối, nên không cần thiết phải quy định chính xác k í ch cỡ của khoang. Tuy nhiên, kích thước các chiều của khoang phải đảm bảo duy tr ì không đ ổ i, trong suốt quá trình thử nghi ệ m. Những thông tin chi tiết về cấu tạo một khoang thử chiếu sáng có th ể áp dụng, được cho trong Phụ lục C. Khoang thử nghiệm phải có một màn chắn với kích c ỡ và vị trí được thiết kế để đảm bảo cảm biến ánh sáng không thể tiếp nhận được sự rọi sáng trực tiếp. Kích cỡ và bố trí vị trí của màn chắn này, tương ứng v ớ i khoang thử nghiệm, phải đảm b ả o cho phép ánh sáng phản xạ đi đến được cảm biến ánh sáng. Khoang thử nghiệm phải đ ủ k í n để ánh sáng bên ngoài không ảnh hưởng đến các số liệu đ o. Không đòi hỏi khoang t hử nghiệm phải tối hoàn toàn - có thể cho ph é p có một lượng ánh nhỏ (ví dụ khoảng 0,2 lux), tuy nhiên ánh sáng nền đó phải duy trì không đổi trong tất cả các phép đo. Bề mặt bên trong của khoang bao gồm cả màn chắn phải được sơn phủ bởi một lớp vật liệu ph ả n xạ chịu được nhiệt độ trong phạm vi từ -25 °C đến +70 °C. Phải có các cách thức để làm ấm hoặc làm lạnh không khí bên trong khoang trong quá trình thử nghiệm ở chế độ nóng và lạnh. Phải có phương tiện để đo nhiệt độ bên trong của khoang thử nghiệm. Tất cả các thử nghiệm đều phải áp dụng cùng một khoang thử nghiệm và cùng các điều kiện lắp đặt như nhau và với tất c ả các mẫu thử. B.3 Hiệu chuẩn khoang thử chiếu sáng Sự ph ả n xạ ánh sáng tổng thể trong khoang thử chiếu sáng phải được kiểm tra trước khi thử nghiệm theo các bước mô tả dưới đây. Đặt một nguồn ánh sáng có lắp một đèn chân không loại tập trung v à không có á nh sáng phản xạ về phía sau tại vị trí của v.a.d. trong khoang thử nghiệm. Dùng một cảm biến ánh sáng để xác định mức phát sáng. Trước khi b ắ t đầu tiến hành thử nghiệm phải xác định được kích cỡ và v ị trí của màn chắn sao cho khi được nh ì n từ vị trí của cảm biến ánh sáng, tất cả các phần rọi sáng của nguồn sáng được đo đều bị che khuất. Đ ể nguồn sáng đ ược ổn định trong khoảng thời gian 5 min. Ghi nhận các số đọc theo 4 hướng, mỗi lần đọc nguồn sáng được xoay đ i 90°. Các giá trị đo được không được sai khác quá ± 5 % so với giá trị trung b ì nh của tất c ả các số đọc. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lắp v.a.d. cần thử nghiệm một cách chắc chắn bằng các phương tiện g á lắp bình thường của nó. Lắp cảm biến ánh sáng và màn chắn một cách chắc chắn đ ể đ ảm bảo t í nh ổn định của kết quả thử nghi ệ m. B.5 Đo đ ộ rọi trung bình hiệu quả N ố i v.a.d. với nguồn điện trong quá trình thử nghiệm sao cho v.a.d. phát ra một tín hiệu báo động trong ít nhất l à 1 min trước khi thực hiện phép đo mức phát sáng bất kỳ, trừ khi có quy định định khác trong tiêu chuẩn này. Cảm biến ánh sáng phải theo mô tả trong A.3. Tính độ rọi hiệu qu ả , E e ff , đo bằng Im/ m 2 , cho từng xung đo được, theo công thức Blondel-Rey như sau: trong đó E(t) là giá trị tức thời, đo bằng lm/m 2 ; α = 0,2 s; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tính giá trị trung b ì nh, I eff ( av), của 10 xung ánh sáng đo được tại mỗi điểm đo. Với nh ữ ng thử nghiệm được thực hiện ở mức nhiệt độ cao hoặc th ấ p, c ó th ể cần phải điều chỉnh m ứ c ph á t sáng đo được để bù cho những thay đổi về độ nhạy của cảm biến ánh sáng ứng với mức nhiệt độ thử nghiệm. Phụ lục C (Tham khảo) Cấu tạo của khoang thử chiếu sáng và các thiết bị liên quan cho các phép đo so sánh C.1 Khoang thử chiếu sáng Phụ lục C cung cấp các th ô ng tin về cấu tạo của khoang thử chiếu sáng được quy định trong B.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ D Ẫ N: 1 V.a.d. được thử nghiệm L Chiều d à i của khoang đo 2 Màn chắn s á ng W Chiều rộng của khoang đo 3 Cảm biến ánh sáng H Chiều cao của khoang đo 4 Các cạnh được vát góc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình C.1 - Ví dụ về khoang thử chiếu sáng cho các phép đo so sánh Chiều d à i của khối hộp chữ nhật ít nhất phải bằng ba lần khoảng cách lớn nhất từ bề mặt lắp đ ặt đến mặt trước của v.a.d. được lắp trong đ ó . Chiều rộng và chiều cao của khối hộp chữ nhật phải bằng 0,6 lần chiều d à i và ít nhất phải bằng ba lần kích thước lớn nhất của bề mặt rọi của v.a.d. V Í DỤ Khoang thử chiếu sáng có kích thước các cạnh (600 x 360 x 360) mm c ó th ể thích hợp cho các mẫu thử có kích thước giữa đế và mặt trước lên đến 200 mm. Màn chắn sáng giữa cảm biến đo ánh s á ng với v.a.d. được thử nghiệm phải có đường kính K, đo bằng mét, đảm bảo: trong đó W l à chiều rộng của khoang, đo bằng mét (m); S l à đường kính của mặt đón của cảm biến ánh sáng, đo bằng mét (m); Chiều d ài các cạnh bên của đoạn vát góc của khối hộp chữ nhật nên lấy bằng 1/12 của bề rộng của khối hộp đó, W (xem Hình C.2). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các gối đỡ bên trong phải đảm bảo đủ vững chắc để giữ thiết bị được thử, cảm biến ánh sáng và màn chắn ở những vị trí quy định nhưng cũng phải hạn chế đến mức tối thiểu sự cản quang của nó. Tất cả các bộ phận đặt lộ bên trong của khoang, ngoại trừ thiết bị đ ược thử nghiệm phải được sơn phủ màu trắng. CHÚ D Ẫ N: W Chiều rộng của khoang đo Hình C.2 - Chi tiết vát góc bên trong khoang thử chiếu sáng C.2 Hoàn thiện các bề mặt Tốt nhất, nên sơn tất cả các bề mặt bên trong bằng màu trắng, phần lớn không lựa chọn, (không có ánh huỳnh quang khi tiếp xúc với bức xạ cực tím) và có độ phản xạ cao, v í dụ như lớn hơn 0,85%. Có một điều quan trọng là các bề mặt phản xạ phải không bị hỏng bởi phương pháp làm sạch. Nên thay mới lớp hoàn thiện thường xuyên, dựa vào các kết quả kiểm tra thực hiện bằng dụng cụ đo độ phản xạ (xem TCVN 2102 (ISO 2813)). Độ phản xạ trung bình của mỗi một mặt trong số sáu mặt không được phép thấp hơn 10 % so với giá trị ban đầu của nó và độ phản xạ trung bình của một mặt nào đó phải nằm trong phạm vi 5 % của độ phản xạ một một mặt bất kỳ khác. Các bề mặt ph ả n xạ nên được thay mới đều đặn theo thời gian trong quá trình làm việc và sau đ ó phải kiểm tra sự phản ứng của tế bào quang học theo như mô tả ở trên. Giá trị mức phát sáng nhận được giữa các lần theo t hử nghiệm này phải được so sánh với giá trị nhận được trong những lần thử trước đó. Sự thay đổi theo thời gian không nên vượt quá ± 5 %. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục D (Tham khảo) So sánh về các yêu cầu thử nghiệm tính cháy D.1 Giới thiệu Phụ lục này nhằm cung cấp thông tin về các yêu cầu thử nghiệm đối với t í nh cháy của các chất dẻ o (xem 4.7.2) được đề cập trong một số tiêu chuẩn liên quan. Đặc biệt, phụ lục đưa ra sự so sánh giữa hệ thống cấp theo UL 94 với các tiêu chuẩn liên quan của tiêu chuẩn quốc tế IEC. D.2 Các tiêu chuẩn liên quan Phụ lục này đề cập đến các tiêu chuẩn sau: - IEC 60695-11-10; - IEC 60695-11 -20:1999/A1:2003; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị t hử nghiệm, điều kiện ổ n định khi thử được áp dụng, số lượng mẫu thử, kích c ỡ của mẫu thử và quy trình t hử nghiệm theo phương ngang và phương đ ứng quy định trong UL 94 và IEC 60695-11-10 là rất giống nhau, số lượng mẫu thử nghiệm quy định trong UL 94 ít hơn so với IEC 60695-11-10. D.3 Các thử nghiệm đốt theo phương đứng Các nh ó m vật liệu đối với thử nghiệm đốt theo phương đứng được cho trong B ả ng D.1, có thể coi là tương đương nhau. Bảng D.1 - Sự tương đương về các nhóm tính cháy giữa IEC 60695-11-10 và UL 94 IEC 60695-11-10 UL 94 V-0 V-0 V-1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 V-2 V-2 D.4 Các thử nghiệm đốt theo phương ngang D.4.1 IEC 60695-11-10 và UL 94 Giữa IEC 60695-11-10 và UL 94 có sự phân loại đối với các thử nghiệm đốt theo phương ngang khác nhau dẫn đến khó có thể so sánh trực tiếp được. Bảng D.2 và D.3 cung cấp các tiêu chí tính năng của từng tiêu chuẩn đ ể hỗ trợ cho việc so sánh đó. Bảng D.2 - Phân loại tính cháy theo phương ngang theo IEC 60695-11-10 HB HB40 HB75 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (2) (3) Sau khi rút nguồn gây cháy các mẫu th ử không được cháy thành Ngọn lửa nhìn thấy được. Sau khi nguồn rút cháy các mẫu thử không được cháy thành ngọn lửa nh ì n thấy được. Nếu mặt trước ngọn lửa vượt qua mốc 100 mm, thì tốc độ cháy thẳng của mẫu phải không vượt quá 75 mm/min Nếu mẫu thử tiếp tục cháy th à nh ngọn lửa s au khi rút nguồn gây cháy thì ngọn lửa phải chưa chạm đến mốc 100 mm. Nếu mẫu thử tiếp tục cháy thành ngọn lửa sau khi rút nguồn gây cháy th ì ngọn lửa phải chưa chạm đến mốc 100 mm. Nếu mặt trước ngọn lửa vượt qua mốc 100 mm, thì tốc độ cháy thang của mẫu phải nhỏ hơn 40 mm/min đối với mẫu có chiều dày từ 3,0 mm đến 13,0 mm hoặc nhỏ hơn 75 mm/min với mẫu có chiều dày nhỏ hơn 3,0 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu tốc độ ch á y thẳng của mẫu không vượt quá 40 mm/min đối với thử nghiệm trên mẫu có chiều dày t ừ 3,0 mm ± 0,2 mm, th ì mẫu được tự động chấp nhận giảm chiều dày xuống nhỏ nhất là 1,5 mm Bảng D .3 - Phân loại tính cháy theo phương ngang theo UL 94 HB - đối với mẫu có chiều dày từ 3,0 mm đến 13,0 mm thì tốc độ cháy phải không vượt quá 40 mm/min trên một đoạn dài 75 mm, hoặc - đối với mẫu có chiều dày nhỏ hơn 3,0 mm thì tốc độ cháy phải không vượt quá 75 mm/min trên một đoạn dài 75 mm, hoặc - Ngọn lửa trên các mẫu thử tự tắt trước khi vượt qua mốc 100 m m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các nhóm vật liệu đối với thử nghiệm đốt theo phương ngang được cho trong Bảng D.4, có th ể coi là tương đương nhau. B ả ng D.4 - Sự tương đương về các nhóm tính cháy giữa IEC 60695-11-20 và U L 94 IEC 60695-11-20 UL 94 5VA 94-5VA 5VB 94-5VB ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 [1] TCVN 5500 (ISO 8201), Âm học - Tín hiệu â m thanh sơ t á n kh ẩ n cấp.