22/2016/TT-BYT

Thông tư 22/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22 /2016/TT-BYT Hà Nội , ngày 30 tháng 06 năm 201 6 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động s ố 84/2015/QH 1 3 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chu ẩ n k ỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một s ố Điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; C ă n cứ Nghị định s ố 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; Bộ trư ở ng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định quy chu ẩ n kỹ thuật quốc gia chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Điều 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 22/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. Điều 3. Trách nhiệm thi hành Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, C ổng TTĐT CP); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Bộ trư ở ng (để báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ Y tế; - UBND các t ỉ nh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Y tế các t ỉ nh, thành phố trực thuộc TW; - Trung tâm YTDP các t ỉ nh, thành phố trực thuộc TW; - Trung tâm BVSKLĐ&MT các t ỉ nh, thành phố Thuộc TW; - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (để đăng bạ); - Cổng thông tin điện t ử Bộ Y tế ; - Lưu: VT, K2ĐT, PC, MT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long QCVN 22:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Lighting - Permissible Levels of Lighting in the Workplace Lời nói đầu QCVN 22 :2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn. Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Lighting - Permissible Levels of Lighting in the Workplace I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi Điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc trong nhà. 2. Đối tượng áp dụng Quy chu ẩ n này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có sử dụng lao động mà người lao động chịu ảnh hưởng của Điều kiện chiếu sáng trong môi trường lao động. 3. Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 3.1. Độ rọi hay độ chiếu sáng (illuminance): Là độ sáng của một vật được một chùm sáng chiếu vào, đơn vị l à Lux. 1 Lux là độ sáng của một vật được một nguồn sáng ở cách xa 1m có quang thông bằng 1 Lumen chiếu trên diện tích bằng 1m 2 . 3.2. Độ rọi duy trì (E m ) (maintained illuminance): Độ rọi trung bình trên bề mặt quy định không được nhỏ hơn giá trị này. II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 1. Độ rọi duy tr ì tối thiểu với các loại hình công việc được quy định ở bảng sau: Bảng yêu cầu về độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động E m (Lux) 1. Khu vực chung trong nhà Tiền sảnh 100 Phòng đợi 200 Khu vực lưu thông và hành lang 100 Cầu thang (máy, bộ), thang cuốn 150 Căng tin 150 Phòng nghỉ 100 Phòng tập thể dục 300 Phòng gửi đồ, ph ò ng rửa mặt, ph ò ng tắm, nhà vệ sinh 200 Phòng cho người bệnh 500 Phòng y tế 500 Phòng đặt tủ điện 200 Phòng thư báo, bảng điện 500 Nhà kho, kho lạnh 100 Khu vực đóng gói hàng gửi đi 300 Băng tải 150 Khu vực giá để hàng hóa 150 Khu vực kiểm tra 150 2. Hoạt động công nghiệp và thủ công 2.1 . Công nghiệp sắt thép Máy móc sản xuất không yêu cầu thao tác bằng tay 50 Máy móc sản xuất đôi khi yêu cầu thao tác bằng tay 150 Khu vực sản xu ấ t thường xuyên thao tác bằng tay 200 Kho thép 50 Lò luyện 200 Máy cán, cuộn, cắt thép 300 Sàn Điều khiển và bảng Điều khiển 300 Thử nghiệm, đo đạc và kiểm tra 500 Đường hầm dưới sàn, băng tải, hầm chứa 50 2.2 . Các lò đúc và xí nghiệp đúc kim loại Đường hầm dưới sàn, hầm chứa 50 Sàn thao tác 100 Chuẩn b ị cát 200 Gọt giũa ba via 200 Sàn làm việc khu vực lò đúc và trạm trộn 200 Xưởng làm khuôn đúc 200 Khu vực dỡ khuôn 200 Đúc máy 200 Đổ khuôn bằng tay và đúc lõi 300 Đúc khuôn dập 300 Nhà làm mẫu 500 2.3. Công nghiệp cơ kh í chế tạo Tháo khuôn phôi 200 Rèn, hàn, nguội 300 Gia công thô và chính xác trung bình: dung sai ≥ 0,1 mm 300 Gia công chính xác: dung sai<0,1mm 500 Vạch dấu, kiểm tra 750 Xưởng kéo dây, làm ống (nguội) 300 Gia công đĩa độ dày ≥5mm 200 Gia công thép tấm độ dày <5mm 300 Chế tạo dụng cụ, thiết bị cắt 750 Lắp ráp chi Tiết: - Thô 200 - Trung bình 300 - Nhỏ 500 - Chính xác 750 Mạ điện 300 Xử lý bề mặt và sơn 750 Chế tạo công cụ, khuôn mẫu , đồ gá lắp, cơ khí chính xác và siêu nhỏ 1000 2.4. Công nghiệp chế tạo và sửa chữa ô tô Làm thân xe và lắp ráp 500 Sơn, buồng phun sơn, buồng đánh bóng 750 Sơn: sửa, kiểm tra 1000 Sản xuất ghế 1000 Kiểm tra hoàn thiện 1000 Dịch vụ ô tô, sửa chữa, kiểm tra 300 2.5. Nhà máy điện Trạm cấp nhiên liệu 50 Xưởng nồi hơi 100 Phòng máy 200 Các phòng phụ trợ, phòng máy bơm, phòng ngưng tụ, bảng điện 200 Phòng Điều khiển 500 2.6. Công nghiệp điện Sản xuất cáp và dây điện 300 Quấn dây: - Cuộn dây lớn 300 - Cuộn dây trung bình 500 - Cuộn dây nhỏ 750 Nhúng cách điện 300 Mạ điện 300 Công việc lắp ráp: - Chi Tiết thô; ví dụ: biến thế lớn 300 - Chi Tiết trung bình; ví dụ: bảng điện 500 Chi Tiết nhỏ; ví dụ: điện thoại, đài radio, sản phẩm kỹ thuật thông tin (máy vi tính) 750 - Chính xác; ví dụ: thiết bị đo lường, bảng mạch in 1000 Xưởng điện tử, thử nghiệm, hiệu chỉnh 1500 2.7. Công nghiệp xi măng, bê tông, gạch Phơi sấy vật liệu 50 Chuẩn bị vật liệu, làm việc ở máy trộn, lò nung 200 Vận hành máy móc 300 Làm khuôn thô 300 2.8. Công nghiệp gốm, thủy tinh, tấm lợp Phơi sấy vật liệu 50 Chuẩn bị, vận hành máy móc 300 Tráng men, lăn, ép, tạo hình các chi Tiết đơn giản, lắp kính, thổi thủy tinh 300 Mà i , khắc, đánh bóng thủy tinh, tạo hình các chi Tiết chính xác, chế tạo các dụng cụ thủy tinh 750 Mài kính quang học, mài và khắc pha lê b ằ ng tay 750 Công việc chính xác; ví dụ: mài, vẽ, trang trí... 1000 Chế tác đá quý nhân tạo 1500 2.9. Công nghiệp hóa chất, chất dẻo và cao su Lắp đặt quy trình sản xuất Điều khiển từ xa 50 Lắp đặt quy trình sản xuất với thao tác bằng tay 150 Công việc ổn định trong quy trình sản xuất 300 Phòng đo chính xác, phòng thí nghiệm 500 Sản xuất dược phẩm 500 Sản xuất lốp xe 500 Kiểm tra màu 1000 Cắt, sửa, kiểm tra 750 2.10. Công nghiệp giấy Bóc gỗ, máy nghiền bột giấy 200 Sản xuất giấy, máy gấp giấy, sản xuất bìa các tông 300 Công việc đóng sách; ví dụ: gấp giấy, sắp xếp, dán keo, xén, đóng bìa, khâu sách 500 2.11. Công nghiệp in Xén giấy, mạ vàng, chạm nổi, chế bản khắc chữ, làm trên đá và tấm ấn giấy, máy in, làm ma trận (matrix) 500 Phân loại giấy và in bằng tay 500 Sắp chữ, sửa bản bông, in li tô 1000 Kiểm tra màu trong in nhiều màu 1500 Khắc bản thép và đồng 2000 2.12. Công nghiệp da Bể, thùng ngâm, hầm chứa da 200 Lọc, bào, chà, xát, giũ da 300 Làm yên ngựa, đóng giày, khâu, may, đánh bóng, tạo phom, cắt, dập 500 Phân loại 500 Nhuộm da (máy nhuộm) 500 Kiểm tra chất lượng 1000 Kiểm tra màu 1000 Làm giày 500 Làm găng tay 500 2.13. Công nghiệp dệt Vị trí làm việc và vùng tháo dỡ kiện bông 200 Chải, giặt, là, máy xé bông, kéo sợi, ghép sợi thô, hồ sợi, cắt, xe sợi thô, xe sợi đay và sợi gai 300 Xe sợi con, đánh ống, mắc khung cửi, dệt, tết sợi, đan len 500 May, đan sợi nhỏ, thêu móc 750 Thiết kế bằng tay, v ẽ mẫu 750 Hoàn thiện, nhuộm 500 Phòng phơi sấy 100 In vải tự động 500 G ỡ nút sợi, chỉnh sửa 1000 Kiểm tra màu, kiểm tra vải 1000 Sửa lỗi 1500 May mũ 500 2.14. Công nghiệp sản xuất đồ gỗ Quy trình tự động; ví dụ: sấy khô, sản xuất gỗ dán 50 Hầm xông hơi 150 Xưởng cưa 300 Làm trên bàn mộc, gắn keo, lắp ghép 300 Đánh bóng, sơn, làm đồ mộc tinh xảo 750 Làm việc trên các máy gia công gỗ; ví dụ: bào, soi, gọt đẽo, làm rãnh ghép ván, cắt, cưa, đục, khoan 500 Chọn gỗ bọc, dát gỗ, chạm, khảm 750 Kiểm tra chất lượng 1000 2.15. Công nghiệp thực phẩm Vị trí làm việc và vùng làm việc trong: - Nhà máy bia, xưởng mạch nha 200 - Rửa, đóng thùng, làm sạch, sàng lọc, bóc vỏ 200 - Nơi nấu trong nhà máy làm mứt và sôcôla 200 - Vùng làm việc và nơi làm việc trong nhà máy đường 200 - Sấy khô, ủ men thuốc lá thô, lên men 200 Phân loại và rửa sản phẩm, nghiền, trộn, đóng gói 300 Nơi làm việc và vùng giới hạn trong nhà giết mổ, cửa hàng thịt, nhà máy sản xuất bơ sữa, trên sàn lọc, ở nơi tinh chế đường 500 Cắt và phân loại rau quả 300 Chế biến thức ăn sẵn, công việc nhà bếp 500 Sản xuất xì gà và thuốc lá 500 Kiểm tra thủy tinh và chai lọ, kiểm tra sản phẩm, ch ỉ nh sửa, trang trí 500 Phòng thí nghiệm 500 Kiểm tra màu 1000 2.16. Làm bánh Chuẩn bị và nướng bánh 300 Sửa sang, đóng hộp, trang trí 500 2.17. Nông nghiệp Bốc xếp hàng hóa, sử dụng thiết bị và máy móc 200 Nhà chăn nuôi súc vật 50 Nơi nhốt súc vật ốm, chuồng cho súc vật đẻ 200 Chuẩn bị thức ăn, nơi trữ và sản xuất bơ sữa, rửa dụng cụ 200 2.18. Chế tác đồ trang sức Chế tác đá quý 1500 Chế tác đồ trang sức 1000 Làm đồng hồ (b ằ ng tay) 1500 Làm đồng hồ (tự động) 500 2.19. Hiệu làm đầu Làm tóc 500 2.20. Xưởng giặt là và giặt khô Nhận hàng hóa, đánh dấu và phân loại 300 Giặt và giặt khô 300 Là, ép 300 Kiểm tra và chỉnh sửa 750 2.21. Cửa hàng bán lẻ Khu vực bán hàng 300 Khu thu ngân 500 Bàn đóng gói hàng 500 2.22. Văn phòng, công sở Các phòng làm việc chung, phòng hồ sơ, photocopy 300 Phòng đánh máy, xử lý dữ liệu 500 Phòng vẽ kỹ thuật 750 Thiết kế vi tính 500 Phòng họp, hội nghị 300 Bàn tiếp dân 300 Phòng lưu trữ 200 3. Khu vực công cộng 3.1. Khu vực chung Lối vào, tiền sảnh 100 Phòng gửi đồ 200 Phòng đợi 200 Ph ò ng bán vé 300 3.2. Nhà hàng, khách sạn Bàn tiếp tân, thu ngân, bàn ký gửi hành lý 300 Nhà bếp 300 Nhà hàng, phòng ăn, phòng chức năng 200 Nhà hàng tự phục vụ 200 Búp phê (Buffets) 300 Phòng họp 300 Hành lang 100 3.3. Nhà hát, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim Phòng tập, phòng thay trang phục 300 Bảo trì, làm vệ sinh khu vực ghế ngồi 200 Xây dựng, lắp ráp sân khấu 300 3.4. Hội chợ th ươ ng mại, phòng triển lãm Chiếu s á ng chung 300 3.5. Thư viện Giá sách 200 Phòng đọc 500 Quầy thu ngân, nhận sách 300 3.6. N ơ i để xe công cộng (trong nhà) Đường dốc ra/vào (ban ngày) 300 Đường dốc ra/vào (ban đêm) 75 Đường lưu thông 75 Khu vực đỗ xe 75 Phòng vé 300 4. Nhà trường 4.1. Nhà trẻ, mẫu giáo Phòng chơi 300 Phòng chăm sóc trẻ 300 Phòng học thủ công 300 4.2. Trường học Giảng đường, lớp học, phòng học 300 Bảng đen, bảng xanh treo tường, bảng trắng 500 Bàn trình diễn 500 Phòng học mỹ thuật 500 Phòng học mỹ thuật trong các trường mỹ thuật 750 Phòng học vẽ kỹ thuật 750 Phòng thực hành và thí nghiệm 500 Xưởng dạy nghề, phòng thủ công 500 Phòng thực hành âm nhạc 300 Phòng thực hành máy tính 300 Phòng chuẩn bị và xưởng thực nghiệm 300 Khu vực lưu thông, hành lang 100 Cầu thang 150 Phòng học chung của sinh viên và phòng họp của Hội đồng nhà trường 200 Ph ò ng giáo viên 300 Thư viện: Giá sách 200 Thư viện: Phòng đọc 500 Kho chứa dụng cụ giảng dạy 100 Phòng thể thao, thể dục, bể bơi (sử dụng chung) 300 Căng tin nhà trường 150 Nhà bếp 300 5. Cơ sở chăm sóc sức khỏe 5.1. Các phòng sử dụng chung Hành lang: ban ngày 100 Hành lang: làm vệ sinh 100 Hành lang: ban đêm 50 Hành lang: sử dụng cho nhiều Mục đích 200 Cầu thang máy cho người 100 Cầu thang máy phục vụ (chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ) 200 Phòng đợi 200 Phòng trực 200 Phòng tắm và vệ sinh của bệnh nhân 200 5.2. Phòng nhân viên Phòng hành chính 300 Phòng nhân viên 300 5.3. Phòng khám phụ s ả n Chiếu sáng chung 300 Khám thông thường 500 Khám và Điều trị 1000 5.4. Phòng khám chung Chiếu sáng chung 300 Khám và Điều trị 1000 5.5. Phòng khám mắt Chiếu sáng chung 300 Khám mắt 1000 Kiểm tra thị lực và sắc giác bằng các biểu đồ 500 5.6. Phòng khám tai Chiếu sáng chung 300 Khám tai 1000 5.7. Phòng chẩn đoán hình ảnh (Scanner) Chiếu sáng chung 300 Máy chụp cắt lớp có phóng đại h ì nh ảnh và các hệ thống ti vi 50 5.8. Phòng đẻ Chiếu s á ng chung 300 Khám và Điều trị 1000 5.9. Phòng Điều trị (chung) Phòng chạy thận nhân tạo 500 Phòng da liễu 500 Phòng nội soi 300 Phòng bó bột 500 Phòng tắm trị liệu 300 Phòng mát x a và xạ trị 300 5.10. Khu phẫu thuật Phòng tiền phẫu thuật và hậu phẫu 500 Phòng phẫu thuật 1000 5.11. Phòng Điều trị tích cực Chiếu sáng chung 100 Khám thông thường 300 Khám và Điều trị 1000 Chiếu sáng trực đêm 20 5.12. Phòng khám, chữa răng Chiếu sáng chung 500 Chỗ bệnh nhân 1000 5.13. Các phòng thí nghiệm và phòng dược Chiếu sáng chung 500 Kiểm tra màu 1000 5.14. Phòng tiệt trùng Phòng tiệt trùng, tẩy uế 300 5.15. Phòng mổ tử thi và nhà xác Chi ế u sáng chung 500 Bàn mổ tử thi và bàn giải phẫu 5000 6. Cảng hàng không Phòng đi và đến, khu nhận hành lý 200 Khu chuyển tiếp, băng chuyền 150 Bàn thông tin, bàn đăng ký bay 500 Hải quan và bàn kiểm tra hộ chiếu 500 Khu vực đợi vào cửa 200 Phòng lưu giữ hành lý 200 Khu kiểm tra an ninh 300 Trạm kiểm soát không lưu 500 Nhà chứa máy bay để kiểm tra và sửa chữa 500 Khu vực thử nghiệm động cơ 500 Khu vực đo kiểm trong nhà chứa máy bay 500 Bậc lên xuống và đường ngầm cho hành khách 50 Phòng làm thủ tục và phòng chờ 200 Phòng mua vé gửi hành lý và thu tiền 300 Phòng đợi lên máy bay 200 2. Độ rọi duy trì tối đa với các loại hình công việc không vượt quá 10.000 Lux. III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Xác định chiếu sáng theo TCVN 5176:1990 Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi. IV. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 1. Cơ sở có người lao động chịu ảnh hưởng của Điều kiện chiếu sáng nơi làm việc phải định kỳ đo đạc, đánh giá cường độ chiếu sáng tối thiểu 1 lần/năm và theo các quy định của Bộ luật lao động, Luật an toàn, vệ sinh động. 2. Nếu chiếu sáng nơi làm việc không đạt mức cho phép, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp cải thiện đảm bảo vệ sinh chiếu sáng và bảo vệ sứ c khỏe người lao động. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho Tiêu chuẩn chiếu sáng trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ trư ở ng Bộ Y tế ngày 10/10/2002. 2. Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, triển khai và tổ chức việc thực hiện quy chuẩn này. 3. Căn cứ thực tiễn yêu cầu quản lý, Cục Quản lý môi trường y tế có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 4. Trong trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng được viện dẫn trong quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.