TCVN3257:1986

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3257:1986 về Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3257 : 1986 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP Artif i cial lighting in the sew i ng f actory Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3257 : 1979 Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp. 1. Quy định chung 1.1. Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo những nơi sản xu ấ t của xí nghiệp phải tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và TCVN 3743 : 1983. 1.2. Khi chiếu sáng làm việc tại các phân xưởng, gian sản xuất chính (cắt, may, gia công nhiệt), nên sử d ụng hệ thống chiếu sáng chung đều hoặc chiếu sáng chung khu vực bằng các đèn phản xạ khuếch tán ánh sáng có lắp bóng đèn huỳnh quang ánh sáng ban ngày hoặc bóng đèn huỳnh quang ánh sáng trắng. 1.3. Trong tất c ả các phân xưởng, gian sản xuất phải đặt chiếu sáng sự cố và chiếu sáng phân tán người phù hợp với các yêu cầu quy định trong điều 1.8 ; 1.9 ; của TCVN 3743 : 1983. 1.4. Trong phạm vi nhà máy, xí nghiệp cần phải lắp đặt hệ th ố ng chiếu sáng bảo vệ theo quy định trong điều 1.12 của TCVN 3743 : 1983. 1.5. Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo cần phải tính đến hệ số dự trữ để bù lại sự giảm độ rọi trong quá trình sử dụng hệ thống chiếu sán g . Giá trị hệ số dự trữ và thời hạn lau đèn quy định trong bảng 2. 2. Chiếu s á ng nhân tạo các phân xưởng, gian sản xuất 2.1. Độ rọi trên mặt làm việc và hệ thống chiếu sáng trong các phân xưởng, gian sản xuất phải tuân theo quy định trong bảng 1 và phụ lục 1. 2.2. Cho phép l ấ y giá trị độ rọi theo cấp công việc cao nhất làm độ rọi chiếu sáng chung trong những phân xưởng, gian sản xuất có nhiều c ấ p công việc khác nhau, không thể sử dụng chiếu sáng chung khu vực được. 2.3. Trong các phân xưởng, gian sản xuất thường xuyên có người làm việc nên chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang. 2.4. Dùng đèn để chiếu sáng chung phải có bộ phận phản xạ ánh sáng v ới góc bả o v ệ không nhỏ hơn 15° đối với đèn huỳnh quang và không nhỏ hơn 10° đối v ớ i đèn nung sáng. Cách xác định góc bảo vệ của đèn quy định trong bảng 2. 2.5. Độ cao treo đèn của các đèn huỳnh quang trong hệ thống chiếu sáng chung không đ ược nh ỏ hơn các giá trị quy định trong bảng 5 của T C VN 3743 : 1983. 3. Ki ể m tra, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng 3.1. Phải thường xuyên kiểm tra giá trị độ rọi của chiếu sáng làm việc trong các gian sản xuất ít nh ấ t một lần trong một năm. 3.2. Phải kiểm tra hệ thống chiếu sáng s ự cố và phân tán người ít nh ấ t ba tháng một lần. 3.3. Ph ả i thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của nguồn sáng và đèn. 3.4. Nguồn sáng đèn bị hư hỏng phải sửa chữa và thay thế ngay, chậm nh ấ t kh ô ng quá 2 ngày đối với nguồn sáng và năm ngày đối với đèn kể từ ngày nguồn sáng hoặc đèn bị hư h ỏng. 3.5. Thay thế nguồn s áng hoặc đèn phải phù hợp với kiểu loại, công suất và điện thế.... 3.6. Khi nghiệm thu, kiểm tra, bảo dư ỡ ng thiết bị chiếu sáng cần phải lập h ồ sơ theo d õ i như các bảng mẫu quy định trong phụ lục 3. Bảng 1: Độ rọi chiếu sáng nhân tạo trong các xí nghiệp may công nghiệp Tên phân xưởng, gian phòng khu vực sản xuất Mặt làm việc M ặ t xác định độ rọi tiêu chuẩn Cấp công việc Độ rọi nhỏ nhất khi chiếu s áng b ằ ng đèn huỳnh quang, lux Ghi chú Hệ th ố ng chiếu sáng chung Hệ th ố ng chiếu sáng h ỗ n hợp Chiếu sáng chung và cục bộ Riêng chiếu sáng chung 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Phân xưởng chu ẩ n bị 1.1. Bàn kiểm tra v ả i Trên mặt bàn Ngang II a 400 1000 200 1.2. Khu vực thiết kế mẫu quần áo Bàn thiết kế Ngang I II a 200 - - 1.3. Bộ phận thực nghiệm Bàn may Ngang II a 400 - - 1.4. Bộ phận giác sơ đồ Bàn giác Ngang III a 200 - - 1.5. Bàn c ắ t b ằ ng máy cắt di động Bàn c ắ t Ngang III b +1 200 Độ rọi t ă ng một cấp vì nơi sản xuất có mức độ nguy hiểm cao 1.6. Máy c ắ t c ố định khu vực Khu vực lưỡi d ao Ngang III b + 1 500 100 Độ rọi t ă ng một cấp vì nơi sản xuất có mức độ nguy hiểm cao 2. Phân xưởng may 2.1. M á y may Máy thùa Máy đính Bàn may Ngang II a 400 - - Có thể sử dụng hệ thống chiếu sáng hỗn hợp, chiếu sáng cục bộ bằng đèn nung sáng 2.2. Bàn thu hóa Mặt bàn Ngang II a 400 1000 200 C ó độ rọi không nhỏ hơn 750 lux và chiếu sáng chung bằng đèn huỳnh quang, c ó độ rọi không nhỏ hơn 150 lux. 3. Phân xưỏng gia công nhiệt 3.1. Máy là ép Bàn máy Ngang III a 200 - - 3.2. Máy là tay Bàn Ngang III a+1 300 - - Độ rọi t ă ng một cấp vì nơi sản xuất có mức độ nguy hiểm cao 4. Phân xưởng hoàn thành 4.1. Kiểm tra ch ấ t lượng s ả n phẩm Bàn ki ể m 4.2. Đ ó ng gói sản phẩm Tr ê n bàn Ngang III a 200 - - 5. Các quá trình công nghệ phụ 5.1. Kho vải Trên giá để v ải Ngang V c 75 - - C ó thể sử dụng đèn nung sáng đ ể chiếu sáng chung với độ rọi không nhỏ h ơ n 30 lux. 5.2. Phòng tr ư ng bày m ẫ u qu ầ n áo Tủ m ẫ u Đứng I V c 5.3. Khu vực giặt Sàn nhà Ngang IV c 100 - - C ó thể sử dụng đèn nung sáng đ ể chiếu sáng chung với độ rọi không nhỏ h ơ n 5 0 lux. 5.4. Bộ phận phân loại ph ế liệu c ắ t M ặ t bàn Ngang III b 150 - - C ó thể sử dụng hệ thống chiếu sáng hỗn hợp: 5.5. Bộ phận gia c ô ng phế liệu thành mặt hàng phụ Bàn may Ngang II a 400 - - Chiếu sáng cục bộ b ằ ng đèn nung sáng có độ rọi kh ô ng nhỏ hơn 750 lux và chiếu sáng chung b ằ ng đèn huỳnh quang c ó độ rọi không nhỏ hơn 150 lux . 5.6. Kho phế liệu Sàn nhà Ngang V c 75 - - Có thể sử dụng đèn nung s á ng để chiếu sáng chung với độ rọi không nhỏ hơn 30 lux. Chú thích: Trong các xí nghiệp may xuất khẩu, độ rọi tiêu chuẩn thuộc cấp II A được phép tăng lên 1 bậc theo thang độ rọi Bảng 2: Hệ số dự tr ữ v à thời hạ n lau đèn Tên phân xưởng Hệ s ố dự trữ Thời hạn lau đèn, l ầ n/năm Phân xưởng chu ẩ n bị 1,5 4 Phân xưởng may 1,5 4 Phân xưởng gia c ô ng nhiệt 1,5 4 Phân xưởng hoàn thành 1,5 4 Các quá trình công nghệ phụ 1,5 4 PHỤ LỤC 1 Hệ thống chiếu sáng trong xí nghiệp may công nghiệp c) Chiếu sáng chung đều phân xưởng may có trần và có diện tích lớn d) Chiếu sáng phân xưởng cắt PHỤ LỤC 2 Góc bảo vệ của đèn a) Đèn nung sáng nhìn thấy dây tóc bóng đèn b) Đèn nung sáng bóng mờ c) Đèn huỳnh quang không có bộ phận tán xạ ánh sáng d) Đèn huỳnh quang có bộ phận tán xạ ánh sáng PHỤ LỤC 3 Mẫu sổ theo dõi tình hình sử dụng và bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng a) M ẫ u trang đầu của sổ Tên ph â n xưởng Ngày đưa vào sử dụng các hệ thống chiếu sáng T ê n hệ thống chiếu sáng Đèn Ngu ồ n sáng Tổng công suất trong hệ thống chiếu sáng, kW Ghi chú Kiểu loại Tổng số Kiểu loại Công suất, W , điện thế, V Tổng số Chiếu sáng chung Chiếu sáng cục bộ C hiếu sá n g sự c ố Chiếu sáng phân tán người Chiếu sáng bảo vệ C á n bộ theo dõi bảo dư ỡ ng xưởng thiết bị chiếu sáng Quản đốc phân xưởng b) Mẫu bảng theo d õ i tình hình hư hỏng thiết bị chiếu sáng Ngày tháng n ă m Số nguồn sáng hư hỏng Số đèn hư h ỏ ng, cái L í do B ó ng đèn nung sáng Bóng đèn huỳnh quang Hệ thống chiếu sáng chung Hệ tháng chiếu sáng cục bộ Hệ th ố ng chiếu sáng chung Hê thống chiếu sáng cục bộ Hệ thống chiếu sáng chung Hệ tháng chiếu sáng cục bộ c) Mẫu b ả ng theo dõi t ì nh hình thay thế thiết bị chiếu sáng Ngày tháng năm Thay ngu ồ n sáng Thay đèn Ghi chú B ó ng đèn nung sáng Bóng đèn huỳnh quang Số lượng, cái Kiểu loại S ố lượng, cái Công suất, W , điện thế , V S ố lượng, cái Công suất, W , điện thế , V Hệ t h ố ng chiếu sáng chung Hệ thống chi ế u sáng cục bộ Hệ t h ố ng chiếu sáng chung Hệ thống chi ế u sáng cục bộ d) Mẫu bảng theo dõi t ì nh hình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng Ngày tháng năm Số đèn được lau theo định k ì , cái S ố đèn đ ã sửa chữa, cái Ki ể m tra Ghi chú Độ rọi trong phân xưởng, lux Điện th ế mạng điện chiếu sáng trong phân xưởng , V