TCVN3715:82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3715:82 về Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 kVA, điện áp đến 20 kV - Yêu cầu kỹ thuật Công suất d anh định của máy biến áp (kVA) Điện áp d anh đ ịnh (kV) Sơ cấp Thứ cấp 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 20, 10, 6 0, 23; 0,4 1.6. Dòng điện danh định của các d ây hoặc thanh dẫn vào và ra của máy biến áp không được nhỏ hơn dòng điện danh định của máy biến áp 1.7. Thiết bị của TTB được chọn theo điều kiện vận hành khả năng đấu nối và tác dụng của dòng ng ắ n mạch. TTB có đầu vào bằng đường dây tải điện trên không hoặc đường cáp ngắn hơn 1000 m thì phải được bảo vệ chống quá điện áp theo các quy phạm hiện hành. 1.8. TTB được chia thành từng loại theo bằng 2. - TTB cố định là loại TTB được lắp đặt cố định - TTB di chuyển là TTB lắp trên giá để có thể dễ dàng đ ặ t nơi này hoặc nơi khác - TTB lưu động là TTB được lắp bánh xe riêng để có thể di động. Bảng 2 Điều kiện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Theo chỗ đặt khi vận hành - Trong nhà - Ngoài trời Theo phương pháp vận chuyển - Cố định - Di chuyển - Lưu động 2. PHẦN CƠ KHÍ 2.1. Kết cấu c ủ a TTB bằng vật liệu có đủ độ b ề n cơ học, ít co dãn, được chống rỉ và không cháy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong trư ờ ng hợp cần thiết theo sự thỏa thuận cửa cơ quan ch ế tạo và cơ quan đặt hàng thì phải có biện pháp chống sự xâm nhập của chuột, rắn ... vào bên trong TTB. 2.2. TTB được chế tạo toàn khối hoặc chia thành nhiều khối nh ỏ và phải được trang bị các chi tiết móc nối khi vận chuyển (móc, mấu, lỗ...) . 2.3. TTB lưu động được trang bị bánh xe riêng đ ể vận chuyển bằng đư ờ ng bộ hoặc đường sắt. Bánh xe phải chắc chắn và trang bị đủ các phụ kiện phù hợp v ớ i luật lệ giao thông. Trên thành xe phải ghi khối lượng toàn bộ TTB và tốc độ vận chuyển tối đa cho phép. 2.4. Kết cấu của TTB phải đảm bảo sự làm việc bình thường và thay thế dễ dàng các thiết bị bên trong mà không cần phải tháo dỡ phức tạp. 2.5. Kết cấu của TTB phải đảm bảo sao cho khi thay thế máy biến áp lực không ph ả i tháo các thiết bị khác. 2.6. Tất c ả các chi tiết bằng kim l oại đen phải được sơn chống gỉ theo điều kiện của môi trường. Mỗi TTB có một lớp sơn phủ bên ngoài màu sáng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cửa của phần thiết bị phía cao áp và phía hạ áp được khóa bằng khóa có chìa khác nhau. 3. PHẦN ĐIỆN 3.1. Khi thiết kế chế tạo và lắp đặt thiết bị điện phải t ô n trọng khoảng cách cách điện, khoảng cách an toàn nêu trong các quy phạm hiện hành. 3.2. Các thiết bị hạ áp, dây và thanh dẫn hạ áp, có thể bố trí trong phạm vi cao áp, nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn hoặc có biện pháp che chắn (ví dụ: ngăn cách bằng tôn, lưới...). 3.3. Tất c ả các bộ phận thao tác phải bố trí ở vị trí d ễ sử dụng, bảo đảm an toàn khi thao tác và phải có chốt cố định vị trí đóng và cắt. Các phần thiết bị trong quá trình vận hành thường kiểm tra như nhiệt kế, chỉ thị mức dầu ở máy biến áp... phải bố trí dễ nhìn hoặc có l ỗ nhìn. 3.4. Thanh dẫn từ đầu ra của máy biến áp đến đầu cực thiết bị phải chịu được dòng ngắn mạch tương ứng với dòng ngắn mạch ở các đầu ra của máy biến áp và theo giới hạn của ch ỉ dẫn trong bảng 3. Bảng 3 Loại thanh dẫn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (kA) Dòng điện nhiệt trong 1s (kA) Công suất danh định của máy biến áp với điện áp đầu ra (kVA) 0.23kV 0.4kV I II 25 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 160, 250, 400 630; 1000 3.5. Các thanh dẫn đầu vào cũng như đầu ra phải cho phép quá tải sự cố 30% trên d òng điện danh định của máy biến áp trong th ờ i gian không quá 3 giờ trong một ngày đêm. 3.6. Khi chọn thanh dẫn phải lưu lý đến khả năng chịu đựng sự rung động khi vận chuyển và ngắn mạch. Phải lắp đặt thanh dẫn để không làm ảnh hưởng đến thiết bị đo rung động khi khai thác và vận chuyển. 3.7. Thanh dẫn được ký hiệu bằng màu: Pha A - màu vàng Pha B - màu xanh Pha C - màu đỏ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3.8. Các điểm nối trên thanh dẫn phải bố trí để d ễ kiểm tra và xiết chặt lại và phải bảo đảm điều kiện tiếp xúc theo quy định hiện hành. 3.9. Tất cả các thiết bị cao áp phải lắp đặt đúng với quy trình quy phạm hiện hành và đúng với chủng loại đã được chọn điện áp danh định, dòng điện danh định, dòng điện cắt, khả năng chịu ngắn mạch và môi trường làm việc. Các thiết bị thường được bắt chặt vào vỏ tủ và không tự long ra do rung động khi khai thác cũng như khi vận chuyển. 3.10. Các phần dẫn điện của thiết bị cao áp khi sửa chữa phải được nối đất bằng dao nối đất ở phần đang mang điện. Thiết bị phía cao áp phải có khóa liên động không cho phép đóng dao nối đất hoặc nối đất lưu động. Chỉ thực hiện dao nối đất phía đường dây theo yêu c ầ u của bên đặt hàng. 3.11. Dao cách ly phía cao áp phải có khóa liên động không cho phép đóng cắt khi đang mang t ả i. Phải đặt khóa liên động để không thể m ở cửa vào phạm vi thiết bị cao áp khi đang có điện. Trong trường hợp không có điều kiện thực hiện các liên động nêu trên thì phải có sự thỏa thuận giữa bên đặt hàng và bên ch ế tạo. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) Khi cắt các ngàm tiếp xúc phải bảo đảm khoảng cách cách điện. b) Ph ầ n ngàm ở vị trí làm việc phải chống mở do tác động của lực khi ngắn mạch hoặc khi thao tác máy cắt. c) Ph ầ m ngàm phải có thiết bị liên động chống đóng và m ở khi máy cắt ở trạng thái đóng và chống đóng máy cắt khi ngàm tiếp xúc chưa đúng. 3.13. Sau khi tháo ngàm ra, phần mang điện phải được bảo vệ an toàn bằng tấm chắn tự động hoặc tấm chắn lưu động và treo biển báo phạm vi có điện. 3.14. Phầm ngàm c ủ a các mạch phụ phải tiếp xúc tốt và đặt ở vị trí d ễ tháo lắp. 3.15. Thiết bị phân phối hạ áp phải bố trí trong tủ. Phải có biện pháp chống chạm vào điện khi m ở cửa tủ ra để thao tác. 3.16. Cố gắng bố trí thiết bị trong tủ để phần động sau khi cắt không mang điện. Phần động trong trạng thái cắt vẫn mang điện được sơn màu da cam có viền đen và treo biển báo phạm vi có điện. 3.17. Tất cả các thiết bị điện hạ áp phải bố trí thuận lợi cho việc đấu dây, kiểm tra và kéo dây đi. 3.18. Đối với TTB lưu động phải có cơ cấu chống rung cho các thiết bị chính xác. Trường hợp không đặt chống rung được thì phải bố trí để dễ dàng tháo lắp và vận chuyển riêng các bộ phận đó. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3.20. Phạm vi đặt máy biến áp phải được thông gió để bảo đảm máy biến áp có thể vận hành đầy tải liên tục. 3.21. Dây dẫn của các mạch phụ: đo lường, điều khiển, bảo vệ, tín hiệu và chiếu sáng dùng dây đồng bọc cách điện và lắp vào kết cấu của TTB. Dây dẫn 1 sợi có tiết diện nhỏ nhất 0,75mm 2 Dây dẫn nhiều sợi có tiết diện nhỏ nhất 1mm 2 3.22. Trong TTB chỉ đặt thiết bị đo, đếm ở phía đ ầ u ra của máy biến áp và các lộ đi. Phía đầu vào của máy biến áp chỉ đặt thiết bị đo đếm trong trường hợp cần thiết. 3.23. Phía cao áp thường chỉ đặt bảo vệ bằng cầu chảy kèm dao cách ly hoặc cầu chảy tự rơi. Máy cắt điện chỉ đặt theo yêu cầu của điều kiện vận hành. 3.24. Bảo vệ máy biến áp thực hiện theo quy phạm hiện hành. 3.25. Phía hạ áp được bảo vệ bằng c ầ u chảy hoặc áptômát. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3.27. TTB được bảo vệ chống sét đánh trực tiếp theo quy phạm hiện hành. Đố i với TTB có đầu vào hoặc ra bằng đường dây dẫn điện trên không thì phải đặt chống sét van. Điện trở của hệ thống nối đất theo QPVN 13-78. 3.28. Trong TTB thường không đặt bù c ô ng suốt phản kháng, chỉ thực hiện trong trường hợp thật c ầ n thiết theo yêu cầu của bên đặt hàng và chỉ thực hiện ở đầu ra của máy biến áp. 3.29. Tùy theo quy mô của từng TTB mà trang thiết bị phân phối điện tự dùng thích h ợ p. Nguồn cung cấp điện tự dùng lấy từ phía hạ áp của máy biến áp lực. 3.30. TTB được chiếu sáng bên trong tủ và ngoài t ủ . C ần phải bố trí thiết bị chiếu sáng để khi cần thay thế được an toàn và dễ dàng. Để bật, tắt đèn trong tủ có thể dùng công tắc liên động với cửa. 4. TRANG BỊ TRỌN BỘ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Thiết bị cao áp - Thiết bị hạ áp - Máy biến áp lực - Thiết bị điện tự dùng - Dây dẫn, thanh dẫn - Hệ thống đo lường, điều khiển, b ả o vệ, tín hiệu. - Tủ đựng dụng cụ và trang bị khai thác, lắp ráp. - Thiết bị dự trữ. Danh mục và s ố lượng trang bị khao thác rắp ráp, dự trữ sẽ trang bị theo yêu cầu của b ê n đặt hàng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Máy biến áp lực. - Các thiết bị lắp đặt chính. - Thuyết minh kỹ thuật. - S ơ đồ đấu nối - Bản vẽ lắp đặt - Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa. - Biên bản thử nghiệm. Một bộ tài liệu được đặt trong tủ đựng dụng cụ và trang bị khai thác. Các tài liệu của bộ thứ hai được đặt trong t ừ ng tủ riêng lẻ tương ứ ng với thiết bị trong tủ đó. 5. THỬ NGHIỆM ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Nhiệt độ môi trường 25±10° C - Độ ẩm tương đối 90% Tuần tự thử nghiệm phải bố trí liên tục và sao cho thử nghiệm trư ớ c không ảnh hưởng đến thử nghiệm sau. 5.2. Việc thử điển h ì nh được thực hiện tại nhà máy chế tạo trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt và thử kiểm tra từng TTB sau khi lắp đặt xong, trước khi đưa vào vận hành, theo bảng hướng dẫn sau (xem bảng 4). Ngoài các thử nghiệm trên, TTB trước khi đưa vào vận hành phải tiến hành thử nghiệm theo quy trình vận hành, 5.3. Biên bản kiểm tra và thử nghiệm phải ghi tất cả các số liệu cần thiết để chỉ rõ rằng: TTB thỏa mãn với tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành. 5.4. Trong quá tr ì nh khai thác nếu có sự thay đổi về quy mô, kết cấu, vật liệu hoặc thiết bị thì phải thực hiện các thử nghiệm tương ứ n g cho các phần thay đổi. 5.5. Kiểm tra định kỳ thực hiện theo quy trình vận hành cho từng loại TTB. 5.6. Thử nghiệm máy biến áp bằng điện áp xoay chiều hình sin t ầ n số 50Hz và điện áp xung với sóng toàn phần 1,2/50/μS. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điện áp xoay chiều tăng nhanh đến 50% giá trị tương ứng sau đó tăng với vận t ốc 5% trong một giây đến giá trị yêu cầu, giữ ở trị số đó trong một phút. Khi kiểm tra xung phải tháo máy biến áp ra khỏi thiết bị khác. 5.7. Kiểm tra khả năng chịu ngắn mạch theo TCVN 1985 - 77. Bảng 4 Công việc Thử điển hình Thử kiểm tra Các đi ề u Xem xét và kiểm tra bên trong và bên ngoài ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x 1.1; 1.5; 1.6; 1.8; 2.1; 2.3; 2.4; 2.6; 3.1; 3.3; 3.7; 3.8; 3.9; Kiểm tra hoạt động của các mạch điều khiển, bảo vệ đo lường, tín hiệu. x x 3.21; 3.22: 3.24; 3.25; 3.27; 3.30 Kiểm tra hoạt động của các phần cơ khí, các khóa liên động. x x ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kiểm tra các phần khác x x 3.18; 3.20; 3.26; 5.9 Thử nghiệm điện áp xung x 5.6 Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.7 Thử nghiệm khả năng thích ứng với môi trường x 5.9 Thử nghiệm về tác động c ơ học x ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thử nghiệm v ề độ chắc chắn khi vận chuyển x 2.1; 3.6; 5.11; 6.4 Kiểm tra lắp ráp toàn bộ x 2.2 5.8. Kiểm tra cách điện của các mạch bằng 75% điện áp thử nghiệm ghi trong bảng 5. Khi kiểm tra phải tháo các mạch có điện áp thử nghiệm thấp h ơ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điện áp kiểm tra xoay chiều (kV) Điện áp kiểm tra xung đối với đất và giữa các pha (kV) 0.6 6 10 20 25 27 35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 60 75 125 Điện trở cách điện của các mạch hạ áp đối với vỏ không được nhỏ hơn 2MΩ. 5.9. Thực hiện thử nghiệm và xác minh khả năng thích ứng v ớ i môi trường phải tiến hành ở môi trường gần giống như môi trường mà TTB sẽ vận hành. Thử nghiệm phải thực hiện ít nhất trong thời hạn 1 năm. Trong trường hợp thiết lập được môi trường nhân tạo theo diễn biến của môi trường thực tế trong năm thì có thể rút ngắn thời hạn thử nghiệm. Sau thời gian thử nghiệm phải tiến hành kiểm tra theo yêu c ầ u ghi trong bảng 4. 5.10. Cho phép không thử nghiệm điển hình đối với TTB chế tạo theo mẫu TTB đã được thử nghiệm, trường hợp đó chỉ phải kiểm tra phần lắp ráp và các thiết bị thay thế. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6. GHI NHẬN, BAO GÓI, BÀN GIAO, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN 6.1. Mỗi TTB phải được gắn nhãn ghi các điểm sau: - Nhà máy chế tạo. - Tiêu chuẩn sản xuất. - Công suất danh định - kVA. - Điện áp danh định - vào/ra - kV/kV. - Năm sản xuất. 6.2. Thông thường TTB không phải bao gói, chỉ thực hiện bao gói theo yêu cầu của bên đặt hàng. Kỹ thuật bao gói thực hiện theo các quy định hiện hành. 6.3. Nhà ch ế tạo bàn giao cho bên đặt hàng nguyên đai nguyên kiện. Nếu cần thiết phải kiểm tra khi giao nhận thì bên đặt hàng phải ghi vào hợp đồng và hai bên cùng ký vào biên bản kiểm tra. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong khi vận chuyển tất cả các thiết bị phải ở trạng thái đóng. Các phần đóng của TTB khi vận chuyển chỉ được định vị theo yêu cầu của bên đặt hàng. Đối v ớ i TTB trong nhà, khi vận chuyển phải có biện pháp chống ảnh hưởng của mưa nắng. 6.5. TTB chưa lắp đặt phải được b ả o quản trong kho theo quy định bảo quản thiết bị hiện hành. 6.6. Tài liệu kỹ thuật phải đóng gói trong giấy không thấm nước và đặt vào trong tủ đựng trang bị khai thác như quy định ở điều 4.2. hoặc bàn giao trực tiếp cho bên đặt hàng. 7. BẢO HÀNH 7.1. Nhà chế tạo phải bảo đảm TTB đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn trong điều kiện bảo quản và vận hành đúng kỹ thuật. 7.2. Thời hạn bảo hành là 2 năm kể từ ngày vận hành, nhưng không quá 3 năm kể từ ngày bàn giao xuất xư ở ng.