4712/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 4712/QĐ-BNN-TCTL năm 2017 về quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước la Mơr, tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4712/QĐ-BNN-TCTL Hà Nội , ngày 17 tháng 11 năm 20 17 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC I A MƠR, TỈNH GIA LAI - ĐẮK LẮK BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Xét Tờ trình số 34/TT-BQL ngày 19/9/2017, Văn bản số 485/BQL-KHTĐ ngày 09/11/2017 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy l ợ i 8 về việc xin phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước la Mơr, tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 79/BC-TCTL-ATĐ ngày 13/11/2017 về việc phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước la Mơr, tỉnh Gia Lai - Đắk L ắ k, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước la Mơr, tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Ban Chỉ đạo TW về PCTT; - Lưu VT, TCTL. (20b) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC LA MƠR, TỈNH GIA LAI - ĐẮK LẮK (Ban hành kèm theo Quyết định số 4712 /Q Đ -BNN-TCTL ngày 17 thán g 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nguyên tắc vận hành Quy trình này là cơ sở pháp lý để Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr thực hiện vận hành điều tiết hồ chứa nước la Mơr hàng năm theo nguyên tắc sau: - An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất lũ thiết kế P=0,5%, tương ứng với mực nước cao nhất là (+196,50)m; với tần suất lũ kiểm tra P=0,1%, tương ứng với mực nước cao nhất là (+197,70)m. - Đảm bảo an toàn cho hạ du khi hồ chứa xả lũ. - Phát huy hiệu quả công trình theo nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt theo thứ tự ưu tiên: Cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, phát điện, nuôi trồng thủy sản và du lịch, cải thiện môi trường sinh thái. - Trong mùa lũ, khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống lụt bão của hồ chứa la Mơr phải theo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của UBND tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều 2. Thông số kỹ thuật chính của công trình 1. Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế: a) Cấp công trình theo TCXDVN 285-2002 : Cấp II b) Tần suất lũ thiết k ế : P = 0,5% c) Tần suất lũ kiểm tra : P = 0,1% d) Mức đảm bảo tưới : P = 75% 2. Thông số kỹ thuật chính của hồ chứa: Bảng 1. Thông số kỹ thuật chính của hồ ch ứ a nước TT Đặc trưng Đơn vị Giá trị 1 Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m 194,00 2 Mực nước chết (MNC) m 183,80 3 Mực nước lũ thiết kế, P=0,5% (MNLTK) m 196,50 4 Mực nước lũ kiểm tra, P=0,1% (MNLKT) m 197,70 5 Dung tích toàn bộ 10 6 m 3 177,80 6 Dung tích hữu ích 10 6 m 3 162,50 7 Dung tích chết 10 6 m 3 15,30 8 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT Km 2 25,10 Điều 3. Quy định về mùa lũ, mùa kiệt trong quy trình Mùa lũ, mùa kiệt trong Quy trình này được quy định như sau: - Mùa lũ bắt đầu từ 01/06 đến 31/10 hàng năm. - Mùa kiệt bắt đầu từ 01/11 đến 31/5 năm sau. Điều 4. Quy định về tích nước những năm đầu - Cuối năm 2017 và mùa khô 2018, tiến hành xả nước qua cống lấy nước, giữ mực nước hồ ở cao trình (+181,0)m. - Cuối mùa lũ năm 2018 trở đi hồ tích nước đến MNDBT (+194,0)m và không vượt quá phạm vi giải phóng mặt bằng lòng hồ. Điều 5. Việc vận hành hệ thống đóng mở cống lấy nước, tràn xả lũ phải tuân thủ Quy trình vận hành của nhà sản xuất; Quy trình bảo trì đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều 6. Trình tự vận hành các cửa van tràn 1. Vận hành m ở cửa tràn: Cửa giữa mở trước. Khi cửa giữa mở hết, tiến hành mở đều cửa hai bên đồng thời; Hoặc mở đồng thời 03 cửa. 2. Vận hành đóng cửa tràn: Quy trình đóng cửa đ ư ợc làm theo thứ tự ngược lại với quy trình mở cửa. Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước la Mơr, tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk Chương II VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA TRONG MÙA LŨ Điều 7. Quy định về chuẩn bị phòng chống lũ Trước mùa mưa lũ hàng năm, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải thực hiện: 1. Kiểm tra công trình theo đ ú ng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời nh ữ ng hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. 2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn mùa lũ hàng năm và Quy trình này, lập "Kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ" làm cơ sở để vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ theo các yêu cầu dùng nước. Đồng thời báo cáo UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắ k ; Ban Chỉ huy phòng ch ố ng thiên tai và Tìm ki ế m cứu nạn (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN) các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắ k ; Tổng cục Thủy Lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT, thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Gia Lai, Đ ắ k Lắk. 3. Lập hoặc cập nhật bổ sung phương án ứng phó khẩn cấp đối với đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho vùng hạ du đập hồ chứa nước la Mơr, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và tổ chức thực thực hiện. Điều 8. Điều tiết, giữ mực nước hồ trong mùa lũ 1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa la Mơr l ớ n h ơ n hoặc bằng tung độ “Đường hạn chế cấp nước” và nhỏ hơn tung độ “Đường phòng phá hoại” trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III.1) thì tiến hành cấp nước bình thường theo thiết kế. Bảng 2. Đ ư ờng phòng phá hoại và Đ ư ờng hạn chế cấp nước trong mùa lũ Ngày/ Tháng 1/VI 1/VII 1/VIII 1/IX 1 /X 31/X Đường PPH 186,4 189,0 190,5 192,5 193,5 194,0 Đường HCCN 183,8 184,0 185,5 188,0 190,0 192,0 2. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa la Mơr lớn hơn hoặc bằng tung độ “Đường phòng phá hoại” và nhỏ hơn tung độ “Đường phòng lũ” trên biểu đồ điều ph ố i (Phụ lục III.1) thì được phép cấp nước gia tăng so với thiết kế. Bảng 3. Đường phòng l ũ và Đường phòng phá hoại trong mùa lũ Ngày/ Tháng 1/VI 1/VII 1/VIII 1/IX 1 /X 31/X Đường phòng lũ 192,50 192,50 192,50 192,50 193,50 194,0 Đường PPH 186,4 189,0 190,5 192,5 193,5 194,0 3. Mực nước hồ cao nhất ở các tháng mùa lũ được giữ như sau: (Phụ lục III.1) Bảng 4. Mực nước h ồ cao nh ấ t được phép giữ trong mùa lũ Ngày/Tháng 1/VI 1/VII 1/VIII 1/IX 1 /X 31/X Mực nước cao nhất (m) 192,50 192,50 192,50 192,50 193,50 194,0 Điều 9. Vận hành xả lũ trong điều kiện bình thường 1. Khi mực nước hồ đến gi ớ i hạn quy định tại khoản 3, Điều 8, Đơn vị quản lý, khai th ác hồ chứa la Mơr phải sẵn sàng xả lũ. Trước khi xả lũ Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải: a) Báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gi a Lai, Đắk Lắk; Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT. b) Thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; Đài Kh í tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên; các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Thời gian thông báo: Phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm thực hiện lệnh vận hành xả lũ. Chế độ thông báo quy định cụ thể tại Chương V Quy trình. Sau k hi báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT, thông báo cho các đơn vị có liên quan, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr chủ động xả lũ khi mực nước hồ vượt qua giới hạn quy định tại khoản 3, Điều 8. 2. Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết lũ, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr đưa mực nước hồ dần về cao trình mực nước được quy định trong Biểu đồ điều phối (Phụ lục III.1). Điều 10. Tích nước cuối mùa lũ. 1. Từ ngày 01/X đến ngày 3 1 / X hàng năm, căn cứ nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, nếu không xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ trên l ưu vực, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai xem xét, quyết định việc tích nước để đưa dần m ực nước hồ về mực nước dâng bình thường (+194,0)m. 2. Trong thời gian hồ tích nước theo quy định của Khoản 1 Điều này, nếu Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo c ó bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực hồ, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai quyết định việc vận hành hồ la Mơr như sau: a) Vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước quy định tại bảng 4, khoản 3, Điều 8 b) Trong quá trình vận hành theo quy định tại Điểm a khoản này, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, nếu các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ không còn ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực, vận hành tích nước theo quy định tại khoản 1 Điều này. Chương III VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA TRONG MÙA KIỆT Điều 11. Chuẩn bị phương án cấp nước Trước mùa kiệt hàng năm, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải thực hiện: 1. Kiểm tra công trình sau lũ theo quy định hiện hành, sắp xếp thứ tự ưu tiên và kịp thời xử lý những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành bình thường. 2. Căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy văn và nhu cầu dùng nước, lập "Phương án cấp nước trong mùa kiệt", báo cáo các UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT, thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Đ ắ k L ắ k và các hộ dùng n ướ c trong hệ th ố ng. Điều 12. Nguyên tắc vận hành trong mùa kiệt 1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải cao h ơ n hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên bi ể u đồ điều phối. 2. Trong thời gian vận hành, căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ để điều chỉnh việc vận hành bảo đảm mực nước hồ tại các thời điểm tương ứ ng không nhỏ hơn giá trị quy định trong Bảng 5 như sau: Bảng 5. Mực nước hồ thấp nhất trong mùa kiệt Ngày/Tháng 1/XI 1/XII 1/ I 1 /ll 1 /III 1/IV l/V 31/V Mực nước thấp nhất 192.0 191.5 190.5 189.5 188.0 185.5 184.5 183.8 Điều 13. Vận hành cấp nước trong mùa kiệt 1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa nước la Mơr lớn h ơ n hoặc bằng “Đường hạn chế cấp nước” và nhỏ h ơ n “Đường phòng phá hoại” trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III.1), được cấp nước bình thường theo thiết kế. 2. Khi mực nước hồ cao h ơ n hoặc bằng tung độ “Đường hạn chế cấp nước”, Đơn vị quản lý, khai thác hồ la Mơr phải đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo phương án thiết kế. 3. Khi mực nước hồ thấp h ơ n "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn mực nước chết, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải thông báo cho các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, đề phòng thiếu nước vào cuối mùa kiệt, lập kế hoạch cấp nước luân phiên hoặc giảm mức độ cấp nước theo thứ tự ưu tiên của các đối tượng dùng nước. 4. Trong nh ữ ng năm thời tiết diễn biến bất thường (khô hạn kéo dài) và nhu cầu sử dụng nước tăng cao, nếu phải sử dụng một phần dung tích chết để cấp nước cho các nhu cầu sử dụng nước, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước, báo cáo UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Tổng cục Thủy L ợ i trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện. Phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước phải ưu tiên cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thiết yếu khác. Bảng 6. Đư ờ ng phòng phá hoại và Đường hạn chế cấp nước trong mùa kiệt Ngày/Tháng 1/XI 1/XII 1/ I l/II 1 /III 1/IV l/V 31/V Đường PPH 194.0 194.0 193.5 192.5 1 91.0 189.5 188.5 186.4 Đường HCCN 192.0 191.5 190.5 189.5 1 88.0 185.5 184.5 183.8 Chương IV VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Điều 14. Vận hành xã lũ đảm bảo an toàn công trình 1. Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng các công trình đầu m ố i, đặc điểm vùng hạ du hồ chứa và Quy trình này để tính toán việc xả lũ (lưu lượng xả, số cửa xả, độ mở tràn, thời gian xả...). 2. Khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường (+194,0)m và tiếp tục lên nhanh, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải vận hành các cửa tràn để xả lũ, giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lũ thiết kế (+196,5)m. Đồng thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trên cơ sở các tài liệu quan trắc mực nước hồ, số liệu đo đạc, dự báo của các trạm khí tượng thủy văn thượng lưu công trình để điều chỉnh lưu lượng xả. 3. Khi mực nước hồ vượt quá mực nước lũ thiết kế (+196,5)m, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai ra quyết định vận hành xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân vùng hạ du, báo cáo. 4. Khi mực nước hồ vượt quá mực nước lũ kiểm tra (+197,70)m, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la M ơr báo cáo khẩn cấp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBNT tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai quyết định việc vận hành hồ chứa và chỉ đạo triển khai thực hiện phương án khẩn cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết lũ, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr đưa mực nước hồ dần về cao trình mực nước được quy định trong Biểu đồ điều phối (Phụ lục II I. 1). Điều 15. Vận hành điều tiết trong trường hợp hồ có sự cố 1. Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước,...) có dấu hiệu mất an toàn công trình, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải báo cáo ngay với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Tổng cục Thủy lợi. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để chỉ đạo vận hành hồ chứa đồng thời triển khai biện pháp xử lý. 2. Trường hợp công trình xảy ra sự cố, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải triển khai ngay phương án xử lý, cứu hộ khẩn cấp để giữ an toàn cho công trình giảm thiểu thiệt hại đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Tổng cục Thủy lợi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai để ứng cứu, hỗ trợ và triển khai phương án ứng phó kịp thời. Chương V THÔNG BÁO TRƯỚC KHI VẬN HÀNH XẢ LŨ Điều 16. Chế độ thông báo trước khi vận hành xả 1. Trước khi tiến hành xả lũ và khi tăng hoặc giảm lưu lượng xả qua đập tràn, Đ ơ n vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải: a) Báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và PTNT (thông qua Tổng cục Thủy lợi). b) Thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn. c) Thời gian thông báo: Phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm thực hiện lệnh vận hành xả lũ, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường. d) Nội dung thông báo phải ghi rõ lý do xả tràn, mực nước hồ hiện tại, thời gian bắt đầu mở cửa xả, số cửa xả, vị trí các cửa xả, độ mở các cửa xả và lưu lượng xả qua tràn . đ) Hình thức thông báo bao gồm: Bằng văn bản, fax , email, hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại. Văn bản gốc phải được gửi t ớ i Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Tổng cục Thủy lợi để theo dõi, quản lý. e) Báo động bằng loa phóng thanh, còi... để đảm bả o an toàn an toàn cho người dân phía hạ du. 2. Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn xả lũ đượ c thực hiện trước khi vận hành đập tràn 15 phút theo các quy định sau: a) Khi đập tràn đang ở tr ạng thái đóng hoàn toàn: K é o 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây; b) Khi đập tràn đang ở trạng thái xả: Trước khi tăng thêm lưu lượng xả phải kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây; c) Trường hợp đặc biệt cần phải xả lũ khẩn cấp để đ ả m bảo an toàn công trình: Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 gi â y và cách nhau 5 gi â y. Chương VI QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Điều 17. Chế độ quan trắc, cung cấp thông tin Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phải: 1. Quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn khác theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành. 2. Quan trắc mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập chính, lượng mưa tại đập chính; tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ theo lưu lượng nước đến hồ, tần suất 4 lần một ngày theo gi ờ Hà Nội vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ, 2 lần một ngày vào 07 giờ, 19 giờ trong mùa cạn. Trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu một giờ một lần. 3. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng, thủy văn cho Tổng cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai; Đài Khí tượng Thủy văn khu v ực Tây Nguyên cùng các đơn vị có liên quan theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Điều 18. Quan trắc lưu lượng qua cống lấy nước và tràn xả lũ 1. Khi mở cống lấy nước phải ghi chép s ố liệu về thời gian đóng mở cống, độ mở cổng, mực nước thượng, hạ l ưu cống. 2. Khi xả lũ phải ghi chép số liệu về thời gian bắt đầu và kết thúc, số cửa xả, thứ tự mở cửa, độ mở cửa xả, l ưu lượng xả, mực nước thượng lưu tràn. 3. Nh ữ ng diễn biến công trình và vùng hạ du trong quá trình xả. 4. Khi gặp trận lũ vượt quá tần suất lũ thiết kế hoặc có sự cố công trình trong trường hợp khẩn cấp, nếu phải mở tràn sự cố cần ghi chép vị trí, địa hình khu mở tràn, thời gian mở, biện pháp áp dụng, cột nước tràn và những diễn biến trong quá trình tràn đến khi kết thúc. 5. Lập báo cáo đánh giá việc xả lũ sau khi kết thúc các đ ợ t xả lũ và sau mùa lũ hàng năm. Chương VII TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN Điều 19. Trách nhiệm và quyền hạn của Người đứng đầu Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr 1. Thực hiện các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ chứa la Mơr, đảm bảo an toàn công trình và đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước. 2. Hàng năm tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy trình, nếu thấy cần thiết sửa đổi hoặc bổ sung Quy trình phải báo cáo các cấp có thẩm quyền. 3. Bố trí các điều kiện cần thiết (nhân lực, vật tư, phương tiện...) để ứng phó kịp thời với các tình huống mưa lũ bất thường (trong cả mùa lũ và mùa kiệt), bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du. 4. Trường hợp xảy ra tình huống bất thường, không thực hiện được đúng lệnh vận hành, phải báo cáo ngay với người ra lệnh vận hành. 5. Trường hợp mất thông tin liên lạc hoặc không nhận được lệnh vận hành của người có thẩm quyền ra lệnh và các tình huống bất thườ n g khác, quyết định việc vận hành h ồ chứa nước la Mở theo đúng quy định của Quy trình này, đ ồ ng thời phải chủ động thực hiện ngay các biện pháp ứng phó phù hợp. 6. Đề xuất phương án tích nước cuối mùa lũ (từ 01/X hàng năm) và vận hành theo quyết định của Trưởng ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Gia Lai. Đề xuất phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước khi xảy ra hạn hán, thiếu nước. 7. Thực hiện các nội dung quy định tại Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 của Quy trình này. 8. Yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có liê n quan thực hiện Quy trình này. 9. Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình này. Điều 20. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk 1. Trách nhiệm: Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, UBND các tỉnh chỉ đạo Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr thực hiện Quy trình này. 2. Phối hợp với Tổng cục Thủy l ợ i giám sát Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr thực hiện Quy trình này. 3. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền. 4. Phối hợp với Đơn vị quản lý, khai thác h ồ ch ứ a la Mơr xây dựng phương án tích nước cuối mùa lũ; phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước khi xảy ra hạn hán, thiếu nước. Điều 21. Trách nhiệm trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai 1. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết hồ chứa, ban hành lệnh vận hành h ồ trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Quy trình này. 2. Kiểm tra, giám sát việc vận hành xả lũ theo lệnh, đồng thời chỉ đạo công tác phòng chống lũ, lụt và xử lý các tình huống có ảnh hưởng đến an toàn hạ du khi hồ xả lũ. 3. Chỉ đạo triển khai thực hiện phương án khẩn cấp bảo đảm an toàn công trình và hạ du trong trường hợp theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Quy trình này. 4. Quyết định vận hành hồ la Mơr khi xuất hiện mưa lũ lớn ngoài thời gian mùa lũ quy định tại Quy trình này. 5. Trong trường hợp xảy ra sự c ố bất thường phải báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để có biện pháp xử lý kịp thời; 6. Thông báo lệnh vận hành từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai đến Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk, chính quyền cấp huyện khu vực hạ du bị ảnh hưởng (thuộc tỉnh Gia Lai) để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt. Điều 22. Trách nhiệm của trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk 1. Tiếp nhận thông tin việc vận hành hồ do Đơn vị quản lý, khai thác hồ la Mơr, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai cung cấp . 2. Thông báo lệnh vận hành đến chính quyền cấp huyện khu vực hạ du bị ảnh hưởng (thuộc tỉnh Đắk Lắk). 3. Chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt. Điều 23. Trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 1. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Đơn vị quản lý, khai thác hồ la Mơr thực hiện Quy trình này theo thẩm quyền. 2. Chỉ đạo xây dựng phương án chủ động phòng, ch ố ng lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các t ì nh huống lũ, lụt trên địa bàn. Quyết định việc vận hành điều tiết xả lũ hồ ch ứ a nước la Mơr khi xảy ra tình huống như quy định tại các Điều 14, 15 Quy trình. 3. Xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy định của Quy trình theo thẩm quyền. 4. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai; Đ ơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr và các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống quy định trong Quy trình. 5. Huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố của hồ chứa nước la M ơ r. 6. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác sử dụng nước trên địa bàn thực hiện việc l ấ y nước phù hợp với thời gian, lịch vận hành của hồ la Mơr theo quy định của Quy trình này. 7. Chỉ đạo các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng v à kế hoạch sử dụng nước phù hợp với quy định của Quy trình này. Điều 24. Trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk 1. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Đơn vị quản lý, khai thác hồ la M ơr thực hiện Quy trình này theo thẩm quyền. 2. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk L ắ k, các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình hu ố ng quy định trong Quy trình. 3. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình kh ai thác sử dụng nước trên địa bàn thực hiện việc lấy nước phù hợp v ới thời gian, lịch v ậ n hành của h ồ la Mơr theo quy định của Quy trình này. 4. Chỉ đạo các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng v à kế hoạch sử dụng nước phù hợp với quy định của Quy trình này. 5. Huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố của hồ chứa nước la Mơr. 6. Xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy định của Quy trình theo thẩm quyền. Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT 1. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơ n vị có liên quan thực hiện Quy trình này. 2. Xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy định của Quy trình theo thẩm quyền. 3. Tạo điều kiện cho Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la M ơr vận hành điều tiết hồ chứa nước la M ơr theo Quy trình . 4. Quyết định phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước khi xảy ra hạn hán, thiếu nước theo quy định tại Điều 13 Quy trình. 5. Chỉ đạo thẩm định, quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy trình. Điều 26. Trách nhiệm của Tổng cục Thủy lợi 1. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr thực hiện Quy trình này, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT. 2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định điều chỉnh bổ sung Quy trình khi có đề nghị của Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét quyết định. 3. Tổng hợp, rà soát phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước khi xảy ra hạn hán, thiếu nước do Đơn vị quản lý, khai thác h ồ chứa la Mơr trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện. 4. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền. Điều 27. Trách nhiệm của các cấp chính quyền huyện, xã liên quan 1. Phối hợp với Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr thực hiện Quy trình này. 2. Ngăn chặn, xử lý và thông báo cho Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr những hành vi xâm hại đến công trình, ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy định của Quy trình theo thẩm quyền. 3. Khi nhận thông báo lệnh vận hành từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện phải thông báo ngay với Chủ tịch UBND cấp xã khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứ ng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thông báo đến người dân có liên quan đ ể biết và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. 4. Huy động nhân lực, vật lực, phương tiện, phối hợp với Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr phòng chống lụt bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình. 5. Tuyên truyền vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước la Mơr. Điều 28. Trách nhiệm của các hộ dùng nước và đơn vị hưởng lợi khác 1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này. 2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch sử dụng nước gửi Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr để Đơn vị có căn cứ lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình. 3. Ký hợp đồng dùng nư ớ c với Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa nước la Mơr và tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 4. Tham gia ứng cứu, bảo vệ công trình khi có sự cố xảy ra. Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 29. Hiệu lực thi hành 1. Quy trình có hiệu lực từ ngày ký. 2. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. Điều 30. Sửa đổi, bổ sung Quy trình Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa la Mơr tổng hợp, báo cáo UBND các tỉnh Gia Lai, Đ ắk Lắk, Tổng cục Thủy l ợ i, Bộ N ô ng nghiệp và PTNT xem xét quyết định. PHỤ LỤC KÈM THEO QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR, TỈNH GIA LAI - ĐẮK LẮK PHỤ LỤC I: TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR 1.1. GIỚI T H IỆU CHUNG V Ề CÔNG TRÌNH 1.1.1. Tên công trình: Công trình Hồ chứa nước la M ơ r. 1.1.2. Địa điểm xây dựng - Công trình đầu mối nằm trên suối la Mơr thuộc xã la Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai - Khu hưởng lợi là các xã thuộc 2 huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và huyện EaSoup, tỉnh Đắk Lắk. 1.1.3. Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực công trình Khu vực công trình hồ chứa la Mơr thuộc cao nguyên Gia Lai, một vùng đất khá bằng phẳng nằm ở độ cao từ 190 - 150m, đ ị a hình th o ải, độ dốc nhỏ. Các sông suối thường mở rộng, sườn dốc trung bình. Vùng lòng Hồ chứa la M ơ r được hình thành dọc theo hai con suối la Mơr và la Tae khi đập la Mơr được xây dựng. Bụng hồ chứa rộng, có dạng hình rẻ quạt. Mặt hồ rộng khoảng 5km, dài gần 4km, dung tích hồ trên 177,80 x 10 6 m 3 . Đường phân thủy bao quanh hồ chứa có độ cao +200m đến +400m. Địa hình cao dần về phía thượng l ưu . B ờ hồ phía Đông có độ cao trung bình từ +200m đến +300m, b ờ thoải thành hồ có chiều dày lớn. Bờ hồ phía Tây có độ cao trung bình từ +200m đến +400m, bề rộng hẹp nhất của bờ hồ 1500m. Tuyến công trình đầu mối nằm ở gần điểm h ợ p lưu của sông la Mơr và la Tae có địa hình đặc trưng là đồi thấp, dốc thoải và bằng ph ẳ ng, về hai phía thượng và hạ lưu đập thềm sông m ở rộng nhanh. 1.1.4. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước la Mơr Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của vùng dự án, biến n ơ i đây thành vùng trọng điểm nông nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề lư ơ ng thực cho tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung; ổn định an ninh, quốc phòng vùng biên gi ớ i Tây Nam. 1.1.5. Nhiệm vụ của công trình hồ chứa nước la Mơr - Cung cấp nước tưới cho 12.500 ha trong đó có 8000 ha thuộc tỉnh Gia Lai và 4500ha thuộc tỉnh Đắk Lắk. - Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu tưới là 50.000 người. - Đảm bảo môi trường hạ du và phát triển bền vững (trong đó, lưu lượng xả thường xuyên không nhỏ h ơ n 1.55 m 3 /s.) - Kết hợp giảm lũ hạ du, phát điện, nuôi trồng thủy sản và du lịch. 1.2. QUY MÔ CÔNG TRÌNH Thông số kỹ thuật của công trình đầu mối được tổng hợp theo các quyết định số 2954/Q Đ /BNN-XD ngày 27/10/2005 phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở dự án công trình thủy lợi hồ chứa n ướ c la Mơr; Quyết định 4387/QĐ/BNN-XD ngày 30/10/2015 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình thủy l ợ i h ồ chứa nước la Mơr. Các thông tin về công trình được tổng hợp trong các bảng dưới đây: TT MÔ TẢ ĐV TRỊ SỐ I HỒ CHỨA VÀ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI 1 Cấp công trình & tần suất thiết kế Cấp công trình Cấp II Tần suất thiết kế bảo đảm tưới % P = 75% Tần suất lũ thiết kế % P = 0,5% Tần suất lũ kiểm tra % P = 0,1% 2 Đặc trưng khí tượng thủy văn Diện tích lưu vực đến tuyến đập km 2 380 Lượng mưa bình quân trên lưu vực mm 2000 Lưu lượng nước đến b.quân nhiều năm m 3 /s 11,10 Lưu lượng nước đến năm t ầ n su ấ t P = 75% m 3 /s 7,71 Lưu lượng lũ thiết kế m 3 /s P 0 ,5% = 1431 Lưu lượng lũ kiểm tra m 3 /s P 0,1% =1887 Tổng lượng lũ thiết kế 10 6 m 3 P 0 ,5% = 159,50 Tổng lượng lũ kiểm tra 10 6 m 3 P 0,1% =212,60 3 Hồ chứa Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m 194,00 Mực nước chết (MNC) m 183,80 Mực nước lũ thiết kế (P=0,5%) m 196,50 Mực nước lũ kiểm tra (P=0,1%) m 197,70 Dung tích toàn bộ (V MNDBT ) 10 6 m 3 177,80 Dung tích hữu ích (V h i ) 10 6 m 3 162,50 Dung tích chết 10 6 m 3 15,30 Hệ số sử dụng dòng chảy α 0,79 Hệ số dung tích β 0,45 Chế độ điều tiết Nhiều năm 4 Đập chính Hình thức đập Đập đất mặt cắt hỗn hợp 2 khối. Hình thức thoát nước thân đập Ố ng khói, đ ố ng đá hạ lưu. Tường chắn sóng Cao 0,8m; kết cấu BTCT M200 Cao trình đỉnh đập m +199,00 Chiều dài đỉnh đập m 3.146,00 Bề rộng đỉnh đập m 10,00 Chiều cao đập lớn nhất (Hmax) m 32,00 4.1 Đ ậ p phụ 1 Hình thức đập Đập đất đồng chất Chiều dài đỉnh đập m 623,00 Chiều cao đập lớn nhất m 5,30 Chiều rộng đỉnh đập m 6,00 Cao trình đỉnh đập m +199,00 4.2 Đ ậ p phụ 2 Hình thức đập Đập đất đồng chất Chiều dài đỉnh đập m 458,00 Chiều cao đập lớn nhất m 4,60 Chiều rộng đỉnh đập m 6,00 Cao trình đỉnh đập m +199,00 4.3 Đ ậ p ph ụ 3 Hình thức đập Đập đất đồng chất Chiều dài đỉnh đập m 124,00 Chiều cao đập lớn nhất m 1,80 Chiều rộng đỉnh đập m 6,00 Cao trình đỉnh đập m + 199,00 5 Tràn xả lũ Tuyến Vai phải đập chính Hình thức, kết cấu tràn Tràn có cửa, cửa van cung (3x6x5m); thân tràn, tường cánh, bản đáy thượng lưu, dốc nước và bể tiêu năng BTCT. Cao trình ngưỡng tràn m +189,00 Chiều rộng ngưỡng tràn m 3x6 Cột nước tràn thiết kế, Hmax m 7,50 Lưu lượng xả thiết kế m 3 /s 654,00 Lưu lượng xả lũ kiểm tra m 3 /s 799,00 Chiều dài dốc nước m 70,00 Chiều rộng dốc n ướ c m 21,20 Độ dốc dốc n ướ c % 10,00 6 Cống lấy nư ớ c Vị tr í Bên vai trái đập chính Cao trình ngưỡng cống cửa vào m 179,00 Khẩu diện cống m Ф=2,70 Chiều dài thân cống m 113,00 Độ dốc đáy cống % 0,10 Lưu lượng thiết k ế m 3 /s 15,45 Chế độ chảy trong cống Có áp Hình thức cống Cống thép tròn có hành lang kiểm tra; bố trí 2 hệ thống cửa van, (thượng lưu van ph ẳ ng sửa chữa, hạ lưu van côn vận hành). II HỆ THỐNG KÊNH 1 Kênh chính Hình thức Kênh hình thang, gia cố BTCT M200, dày 12cm Diện tích tưới ha 12.500 Chiều dài kênh chính km 0,583 Lưu lượng thiết kế đầu kênh chính m 3 /s 15,45 Kênh chính Đông Diện tích tưới ha 7.730,00 Lưu lượng thiết kế đầu kênh m 3 /s 8,60 Chiều dài kênh km 35,20 Số lượng công trình trên kênh cái 155 Tổng chiều dài kênh c ấ p I km 56,00 3 Kênh chính Tây Diện tích tưới ha 4.150,00 Lưu lượng thiết kế đầu kênh m 3 /s 5,40 Chiều dài kênh km 15,20 Tổng chiều dài kênh c ấ p I km 29,00 4 Kênh b ơm Diện tích tưới ha 620,00 Lưu lượng thiết kế đầu kênh m 3 /s 0,40 Chiều dài kênh km 6,0 5 Kênh xả môi trường Chiều dài kênh m 147,00 Lưu lượng thiết kế m 3 /s 1,55 6 Hệ thống cơ , điện 6.1 Tràn xả lũ Số lượng cửa Cửa 3 Kích thước cửa (bxh) m 6x5 6.2 Cổng l ấ y nước phía thượng lưu Cửa ph ẳ ng (bxh) Bộ 1 (2,7 x 2,75 m) Thiết bị đóng m ở cửa sửa chữa Trục vít 6.3 Cống l ấ y nước phía hạ lưu Cống van côn Bộ 01 (D2700) Thiết bị điều khiển van côn 02 Xi lanh thủy lực 6.4 Trạm bơm Số tổ máy Tổ 4 Lưu lượng bơm m 3 /h 470,00 Thông số thủy l ực kênh chính: TT Đoạn kênh Chỉ tiêu Q (m 3 /s) m n i B đáy (m) htk (m) V (m/s) H (m) 1 K 0 ÷K 0 +181 Max 18,54 2,27 1,36 TK 14,45 1,5 0,017 0,00 04 2,6 2,08 1,3 2,6 Min 6,18 1 ,31 1,03 2 K 0 ÷18 1 ÷K c Max 16,7 2,16 1,33 TK 13,9 1,5 0,017 0,00 04 2,6 1 ,97 1,27 2,5 Min 5,56 1,24 1,24 Thông số thủy lực kênh chính Đông: TT Đoạn kênh Chỉ tiêu Q (m 3 /s) m n i B đáy (m) htk (m) V (m/s) H (m) 1 K 0 ÷ K 2 +730 Max 9,96 1,8 1,18 TK 8,3 1,5 0,017 0,0004 2,0 1,65 1,12 2,05 Min 3,32 1,05 0,89 2 K 2 +730÷K 5 +901 Max 6,6 1,54 1,06 TK 5,5 1,5 0,017 0,0004 1,7 1,42 1,02 1,8 Min 2,2 0,9 0,8 3 K 5 +889÷K 9 +333 Max 5,04 1,33 1,08 TK 4,2 1,5 0,017 0 ,0004 1,5 1,22 1,04 1,6 Min 1,68 0,77 0,82 4 K 9 +333÷K c Max 3,66 1,16 1,08 TK 3,05 1,5 0,017 0,0004 1,2 1,06 1,03 1,4 Min 1,22 0,68 0,82 Thông số thủy lực kênh chính Tây: TT Đoạn kênh Chỉ tiêu Q (m 3 /s) m n i B đáy (m) htk (m) V (m/s) H (m) 1 K 0÷ K 10 +340 Max 6,24 1,45 1,14 TK 5,2 1,5 0,017 0,0005 1,6 1,33 1,09 1,7 Min 2,08 0,48 0,86 2 K 10 +34÷ K 16 +169 Max 5,4 1,35 1,1 TK 4,5 1,5 0,017 0,0005 1,6 1,24 1,05 1,6 Min 1,8 0,78 0,83 3 K 16 +16÷ K 29 +703 Max 4,2 1,22 1,04 TK 3,5 1,5 0,017 0,0005 1,6 1,11 0,99 1,5 Min 1,4 0,7 0,78 4 K2 9 +70÷ K c Max 3,72 1,17 1,08 TK 3,1 1,5 0,017 0,0005 1,6 1,07 1,03 1,45 Min 1,24 0,68 0,82 PHỤ LỤC II: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT 1. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY 1. Các Luật: Luật tài nguyên nước năm 2012; Luật p h òng chống thiên tai năm 2013; Luật khí tượng thủy văn năm 2015; Luật Thủy lợi năm 2017. 2. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi hăm 2001. 3. Các Nghị định của Chính phủ: a) Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước. b) Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. c) Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. d) Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. e) Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 7/5/2007 về quản lý an toàn đập. f) Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chửa thủy lợi t h ủy đ iện. g) Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 4. Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập . 5. Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành: a) QCVN 04-05:2012/BNNPTNT về Quy chuẩn k ỹ thuật quốc gia Công trình thủy l ợ i - Các quy định chủ yếu về thiết kế. b) TCVN 8412:2010 - Công trình thủy l ợ i - Hướng dẫn lập quy trình vận hành. c) Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi (TCVN 8304:2009). d) Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ (TCVN 9845:2013). Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành của Nhà n ướ c liên quan. 6. Các Quyết định: a) Quyết định số 2954/Q Đ -BNN-XD ngày 27/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt Dự án đầu tư - thiết kế cơ sở dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước la Mơr. b) Quyết định số 4387/Q Đ -BNN-XD ngày 30/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư công trình hồ chứa nước la Mơr. 2. CÁC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU K HÍ TƯỢNG THỦY VĂN - Tài liệu đã được phê duyệt trong các giai đoạn thiết k ế hồ chứa nước la Mơr. - Số liệu của các trạm khí tượng, thủy văn lân cận lưu vực hồ chứa đượ c cập nhập tới thời điểm hiện tại. Cụ thể gồm: + Số liệu mưa Chư Prông từ 1978 - 2016; + Số liệu mưa Pleiku từ 1976 - 2016; + Số liệu mưa Ea Soup từ 1987 - 2016; + Số liệu khí tượ n g Ea Hleo từ 2002 - 2016; + Số liệu mưa Chư Sê từ 1994 - 2016; + Số liệu khí tượng trạm Pleiku từ 1978-2016; + Số liệu dòng chảy trạm Krông Bu k từ 1977 - 2016; + Số liệu dòng chảy trạm Buôn Hồ từ 1977 - 1986. PHỤ LỤC III: CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG TRA Phụ lục III.1: Biểu đồ điều phối hồ chứa nước la Mơr. Phụ lục III.2: Bảng kết quả tính toán lượng nước đến. Phụ lục III.3: Bảng kết quả tính toán yêu cầu tưới. Phụ lục III.4: Bảng tổng hợp lượng nước dùng tại đầu mối. Phụ lục III.5: Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết lũ. Phụ lục III.6: Biểu đồ & Bảng tra quan hệ mực nước, dung tích và diện tích mặt hồ của hồ chứa nước la Mơr. Phụ lục III.7: Quy trình đóng mở cửa tràn, mực n ước và lưu lượng tương ứng từng cửa (p=0,5%). Phụ lục III.8: Quy trình đóng mở cửa tràn, mực nước và lưu lượng tương ứng từng cửa (p=0, 1 %). PHỤ LỤC III.1. BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR BI Ể U ĐỒ ĐIỀU PHỐI - HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR TỈNH GIA LAI Tháng 1/VI 1/VII 1/VIII 1/IX 1/X 1/XI 1/XII 1/ I l/II l/III 1/IV 1 /V 1 /VI Đường PPH 186.4 189 190.5 192.5 193.5 194 194 193.5 192.5 191 189.5 188.5 186.4 Đường HCCN 183.8 184 185.5 188 190 192 191.5 190.5 189.5 188 185.5 184.5 183.8 Ghi chú: [1] : Đường phòng phá hoại B: Vùng cấp nước bình thường [2] : Đường hạn chế cấp nước C: Vùng cấp nước gia tăng [3] : Đường phòng lũ D: Vùng xả lũ bình thường A: Vùng hạn chế cấp nước E: Vùng xả lũ bất bình thường PHỤ LỤC III.2. BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC ĐẾN Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB Năm 1978 1.70 0.44 0.47 0.89 5.16 11.63 19.64 46.97 31.23 19.63 7.54 5.04 12.53 1979 3.74 2.86 2.12 1.68 5.53 33.19 53.16 75.53 28.03 16.95 9.43 7.03 19.94 1980 5.22 3.91 2.94 2.24 13.25 12.01 17.75 18.47 33.31 7.84 4.89 3.65 10.46 1981 2.71 2.04 1.54 1.22 12.59 12.39 16.85 18.72 31.25 7.56 4.52 3.38 9.56 1982 2.51 1.89 1.42 1.11 0.85 17.23 22.34 36.79 28.16 24.54 7.80 4.78 12.45 1983 3.55 2.67 2.01 1.50 2.67 15.89 14.78 29.35 1 6.70 33.24 9.28 4.73 11.37 1984 3.51 2.63 1.97 2.49 7.16 26.10 23.59 80.32 41.94 30.11 17.44 8.46 20.48 1985 6.28 4.73 3.57 3.08 5.25 23.90 19.80 28.74 16.93 14.22 4.74 3.33 11.21 1986 2.40 1.92 1.37 1.11 10.12 11.70 13.19 27.18 24.70 12.65 6.96 4.18 9.79 1987 1.80 1.80 1.36 1.16 0.84 8.76 22.90 5.58 24.30 13.26 4.82 7.12 7.81 1988 3.49 2.21 1.66 1.31 5.58 22.19 21.91 20.16 18.83 61.83 13.61 8.09 15.07 1989 5.94 4.46 4.95 4.56 19.61 20.15 42.14 53.98 39.91 16.38 8.40 6.28 18.90 1990 4.65 3.50 2.65 2.50 3.71 29.32 22.97 33.26 37.23 25.12 22.74 7.15 16.23 1991 5.30 3.99 3.09 6.42 5.80 10.81 15.82 23.81 30.10 14.10 5.11 3.97 10.69 1992 3.25 2.20 1.60 1.35 2.57 18.30 17.49 25.39 22.31 19.04 8.86 4.25 10.55 1993 3.15 2.37 1.86 1.37 1.15 2.54 11.22 15.52 13.59 14.75 7.20 4.83 6.63 1994 2.42 1.85 1.38 1.67 3.21 14.57 21.88 18.18 28.49 7.50 4.05 5.33 9.21 1995 2.46 1.85 1.41 1.05 1.08 3.27 9.72 11.79 19.08 15.31 5.79 2.73 6.30 1996 1.98 1.48 1.22 1.47 6.26 7.55 24.95 26.69 38.99 16.56 18.02 5.46 12.55 1997 3.99 3.87 2.27 2.44 3.02 4.46 16.30 36.09 17.82 9.96 4.88 3.31 9.03 1998 2.46 1.85 1.39 1.10 1.00 2.13 2.54 4.46 6.05 4.39 4.54 3.28 2.93 1999 0.79 0.59 0.50 4.35 7.87 10.46 12.52 29.19 14.52 10.09 8.65 2.80 8.53 2000 1.93 1.45 1.09 1.39 3.77 13.86 24.49 17.32 25.22 29.48 7.04 4.72 10.98 2001 3.50 2.63 2.26 2.44 5.47 21.55 18.29 24.60 14.47 9.71 5.64 2.84 9.45 2002 2.11 1.59 1.23 1.16 1.83 10.77 21.15 26.10 23.28 7.44 4.79 3.16 8.72 2003 2.34 1.81 1.33 1.02 5.94 11.05 7.77 10.91 14.85 10.01 2.98 1.66 5.97 2004 1.23 0.96 0.69 0.53 5.05 10.95 7.47 11.07 13.92 7.71 2.12 1.40 5.26 2005 1.04 0.78 0.60 0.44 3.14 6.75 23.95 44.35 28.80 9.86 7.33 4.32 10.95 2006 3.19 2.41 1.81 2.43 3.25 1.65 26.72 37.28 40.66 29.02 8.42 6.25 13.59 2007 4.64 3.49 2.74 2.66 6.48 7.52 25.75 42.79 28.86 26.82 14.31 5.69 14.31 2008 4.06 3.04 2.41 1.73 15.66 6.10 7.42 20.63 19.97 9.59 5.55 2.57 8.23 2009 1.83 1.39 1.04 4.68 13.87 12.72 33.21 40.37 48.55 29.05 14.11 7.04 17.32 2010 5.23 3.94 2.97 2.21 1.82 1.47 8.99 15.78 7.64 18.04 6.19 2.46 6.39 2011 1.80 1.36 1.03 1.84 13.33 27.65 26.49 34.59 43.97 32.01 13.52 6.81 17.03 2012 5.05 3.80 2.92 3.49 3.85 13.41 26.51 36.22 38.40 16.85 7.65 5.03 13.60 2013 3.73 2.81 2.12 3.28 4.93 18.67 19.55 30.92 48.32 29.66 10.33 6.45 15.07 2014 4.79 3.60 2.72 3.62 8.87 13.60 25.10 33.59 26.84 18.80 7.45 6.95 12.99 2015 3.33 2.51 1.89 1.43 3.84 15.02 20.39 11.27 16.46 7.29 4.19 2.20 7.48 2016 2.52 1.88 1.41 1.05 0.79 0.61 4.16 16.22 18.83 26.67 34.27 12.38 4.93 TB 3.22 2.43 1.87 2.09 5.80 13.13 19.77 28.72 26.22 18.28 8.85 4.90 11.10 PHỤ LỤC III.3. BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC Tháng Tuần (10 ngày) Lúa ĐX (m 3 /ha) Lúa HT (m 3 /ha) B ông ĐX (m 3 /ha) B ông HT (m 3 /ha) Ngô ĐX (m/ha) Ngô HT (m 3 /ha) W mr ( 1 0 6 m 3 ) W đm (10 6 m 3 ) W tháng 10 6 m 3 ) Diện tích (ha) 6,643 8,040 3,735 2,888 2,122 1,572 1 1 436 0 150 0 114 0 3.7 5.28 19.465 2 469 0 220 0 177 0 4.31 6.16 3 559 0 335 0 306 0 5.61 8.02 2 1 542 0 398 0 390 0 5.91 8.45 26.109 2 575 0 495 0 503 0 6.74 9.62 3 472 0 423 0 429 0 5.63 8.04 3 1 581 0 542 0 549 0 7.05 10.07 25.153 2 554 0 555 0 562 0 6.95 9.92 3 0 0 615 0 620 0 3.61 5.16 4 1 0 0 546 0 478 0 3.05 4.36 9.964 2 0 0 531 0 371 0 2.77 3.96 3 0 0 291 0 30 0 1.15 1.64 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22.937 2 0 946 0 0 0 0 7.61 10.87 5 0 1051 0 0 0 0 8.45 12.07 6 1 0 475 0 0 0 0 3.82 5.46 14.805 2 0 425 0 0 0 0 3.42 4.88 3 0 389 0 0 0 0 3.13 4.47 7 1 0 365 0 0 0 0 2.93 4.19 11.199 2 0 325 0 0 0 0 2.61 3.73 3 0 285 0 0 0 0 2.29 3.27 8 1 0 275 0 0 0 0 2.21 3.16 2 0 265 0 0 0 0 2.13 3.04 8.901 3 0 235 0 0 0 0 1.89 2.7 9 1 0 155 0 0 0 0 1.25 1.78 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.78 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 232 0 66 0.77 1.11 2 0 0 0 363 0 0 1.05 1.5 3.911 3 0 0 0 317 0 0 0.92 1.31 11 1 0 0 0 109 0 0 0.31 0.45 45.788 2 2174 0 0 15 0 0 14.49 20.69 3 2597 0 0 0 0 0 17.25 24.65 12 1 383 0 99 0 0 0 2.91 4.16 13.651 2 378 0 99 0 59 0 3.01 4.29 3 445 0 116 0 116 0 3.64 5.19 Tổng 10,165 5,191 5,415 1,036 4,704 66 142.564 203.66 PHỤ LỤC III.4. BẢNG TỔNG HỢP LƯỢNG NƯỚC DÙNG TẠI ĐẦU MỐI Tháng Lượng nước tưới (10 6 m 3 ) Lượng nước sinh hoạt (10 6 m 3 ) Lượng n ước môi trường (10 6 m 3 ) Nhu cầu nước cho hệ thống (10 6 m 3 ) 1 19.46 0.52 4,2 24.1 2 26.11 0.52 3 .8 30.4 3 25.15 0.52 4 .2 29.8 4 9.96 0.52 4 14.5 5 22.94 0.52 4 .2 27.6 6 14.81 0.52 4 19.3 7 11.2 0.52 4 .2 15.9 8 8.9 0.52 4 .2 13.6 9 1.78 0.52 4 6.3 10 3.91 0.52 4.2 8.6 11 45.79 0.52 4 50.3 12 13.65 0.52 4 .2 18.3 Tổng 203.66 6.25 48 .9 258.8 PHỤ LỤC III.5. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ MNTL Tần suất lũ (P%) Trường hợp Q đến max (m 3 /s) Q xả max W max (triệu m 3 ) Z hồ max (m) + 194m 0,5 3 cửa van vận hành bình thường 1463 683 240,980 196,35 Kẹt 1 cửa van 1463 513 261,322 197,05 Kẹt 2 cửa van 1463 289 291,001 198,01 0,1 3 cửa van vận hành bình thường 1910 829 271,104 197,37 Kẹt 1 cửa van 1910 622 295,861 198,15 Kẹt 2 cửa van 1910 349 332,152 199,23 +192,5m 0,5 3 cửa van vận hành bình thường 1463 584 220,637 195,63 Kẹt 1 cửa van 1463 439 238,091 196,25 Kẹt 2 cửa van 1463 247 263,472 197,12 0,1 3 cửa van vận hành bình thường 1910 734 251,369 196,71 Kẹt 1 cửa van 1910 551 273,339 197,44 Kẹt 2 cửa van 1910 309 304,841 198,42 PHỤ LỤC III.6. BIỂU ĐỒ & BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH VÀ DIỆN TÍCH MẶT HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR Z (m) F (km 2 ) W (10 6 m 3 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 174 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 176 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 177 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 178 0.4 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 179 0.8 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 180 1.3 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 3 .2 3.3 3.5 3.7 3.8 181 2.1 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 182 3 6.6 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 8.9 9.3 9.7 10.1 183 5 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8 184 6.9 16.4 17.2 18.0 18.7 19.5 20.3 21.1 21.9 22.6 23.4 185 8.7 24.2 25.2 26.1 27.1 28.0 29.0 30.0 30.9 31.9 32.8 186 10.5 33.8 34.9 36.1 37.2 38.4 39.5 40.7 41.8 43.0 44.1 187 12.5 45.3 46.7 48.0 49.4 50.7 52.1 53.5 54.8 56.2 57.5 188 14.6 58.9 60.4 62.0 63.5 65.1 66 . 6 68.1 69.7 71.2 72.8 189 16.3 74.3 76.0 77.7 79.5 81.2 82 . 9 84.6 86.3 88.1 89.8 190 18 91.5 93.4 95.3 97.2 99.1 100.9 102.8 104.7 106.6 108.5 191 19.8 110.4 112.5 114.5 116.6 118.7 120 .7 122.8 124.9 127.0 129.0 192 21.6 131.1 133.3 135.6 137.8 140.1 142.3 144.5 146.8 149.0 151.3 193 23.4 153.5 155.9 158.4 160.8 163.2 165.6 168.1 170.5 172.9 175.4 194 25.1 177.8 180.4 183.0 185.5 188.1 190.7 193.3 195.9 198.4 201.0 195 26.5 203.6 206.3 209.0 211.8 214.5 217.2 219.9 222.6 225.4 228.1 196 27.9 230.8 233.7 236.6 239.5 242.4 245.2 248.1 251.0 253.9 256.8 197 30 259.7 262.8 265.9 269.0 272.1 275.2 278.3 281.4 284.5 287.6 198 32 290.7 294.0 297.4 300.7 304.0 307.3 310.7 314.0 317.3 320.7 199 34.6 324.0 327.6 331.2 334.8 338.4 341.9 345.5 349.1 352.7 356.3 200 37.1 359.9 PHỤ LỤC III.7. QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA TRÀN, MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA (P=0,5%) Thứ tự Mực nước hồ (m) Khẩu độ mở cửa (m) L ư u l ượ ng xả (m 3 /s) Cửa 1 Cửa 2 Cửa 3 Cửa 1 Cửa 2 Cửa 3 Tổng 0 192.50 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 192.50 0.0 1.2 0.0 0.00 32.8 0.00 32.8 2 192.50 2.0 3.0 2.0 51.5 77.5 51.5 180 3 192.59 5.0 5.0 5.0 80.3 80.3 80.3 241 4 192.80 HT HT HT 87.2 87.2 87.2 262 5 193.11 HT HT HT 97.6 98 97.6 293 6 193.47 HT HT HT 110 110 110 331 1 193.86 HT HT HT 124 124 124 373 8 194.23 HT HT HT 138 138 138 415 9 194.57 HT HT HT 151 151 151 454 10 194.88 HT HT HT 163 163 163 489 11 195.12 HT HT HT 173 173 173 519 12 195.31 HT HT HT 181 181 181 543 13 195.46 HT HT HT 187 187 187 562 14 195.55 HT HT HT 192 192 192 575 15 195.61 HT HT HT 194 194 194 582 16 195.63 HT HT HT 195 195 195 584 17 195.61 HT HT HT 194 194 194 583 18 195.57 HT HT HT 192 192 192 577 19 195.51 HT HT HT 190 190 190 569 20 195.43 HT HT HT 186 186 186 559 21 195.34 HT HT HT 182 182 182 547 22 195.24 HT HT HT 178 178 178 533 23 195.12 HT HT HT 173 173 173 519 24 195.01 HT HT HT 168 168 168 504 25 194.88 HT HT HT 163 163 163 489 26 194.75 HT HT HT 158 158 158 474 27 194.62 HT HT HT 153 153 153 458 28 194.48 HT HT HT 148 148 148 443 29 194.35 5.0 HT 5.0 143 143 143 428 30 194.22 4.0 HT 4.0 138 138 138 414 31 194.12 3.0 5.0 3.0 93.1 134 93.1 320 32 194.06 1.0 4.0 1.0 34.7 132 34.7 201 33 194.03 0.0 3.0 0.0 0.00 91.9 0.00 91.9 34 194.01 0.0 2.0 0.0 0.00 65.1 0.00 65.1 35 194.00 0.0 1.0 0.0 0.00 34.5 0.00 34.5 36 194.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 HT: M ở hoàn toàn PHỤ LỤC III.8. QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA TRÀN, MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA (P=0,1%) Thứ tự Mực nước hồ (m) Khẩu độ m ở cửa (m) Lưu lượng xả (m 3 /s) Cửa 1 Cửa 2 Cửa 3 Cửa 1 Cửa 2 Cửa 3 Tổng 0 192.50 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 192.50 0.0 1.6 0.0 0.00 42.8 0.00 42.8 2 192.50 3.0 3.0 3.0 77.5 77.5 77.5 233 3 192.64 5.0 5.0 5.0 82.1 82.1 82.1 246 4 192.95 HT HT HT 92.2 92.2 92.2 277 5 193.36 HT HT HT 106 106 106 319 6 193.86 HT HT HT 124 124 124 373 7 194.37 HT HT HT 143 143 143 430 8 194.87 HT HT HT 163 163 163 488 9 195.32 HT HT HT 181 181 181 544 10 195.71 HT HT HT 198 198 198 595 11 196.04 HT HT HT 213 213 213 639 12 196.28 HT HT HT 224 224 224 673 13 196.47 HT HT HT 233 233 233 700 14 196.60 HT HT HT 239 239 239 718 15 196.68 HT HT HT 243 243 243 729 16 196.71 HT HT HT 245 245 245 734 17 196.70 HT HT HT 244 244 244 732 18 196.66 HT HT HT 242 242 242 727 19 196.60 HT HT HT 239 239 239 717 20 196.51 HT HT HT 235 235 235 704 21 196.40 HT HT HT 230 230 230 689 22 196.28 HT HT HT 224 224 224 672 23 196.15 HT HT HT 218 218 218 654 24 196.01 HT HT HT 212 212 212 635 25 195.85 HT HT HT 205 205 205 615 26 195.70 HT HT HT 198 198 198 594 27 195.54 HT HT HT 191 191 191 573 28 195.39 HT HT HT 184 184 184 553 29 195.23 HT HT HT 178 178 178 533 30 195.08 HT HT HT 171 171 171 514 31 194.93 HT HT HT 165 165 165 495 32 194.77 HT HT HT 159 159 159 477 33 194.61 HT HT HT 153 153 153 458 34 194.46 HT HT HT 147 147 147 440 35 194.31 HT HT HT 141 141 141 423 36 194.17 5.0 HT 5 . 0 136 136 136 407 37 194.05 3.0 5.0 3.0 92.2 132 92.2 316 38 194.02 0.0 3.0 0.0 0.00 91.7 0.00 91.7 39 194.00 0.0 2.0 0.0 0.00 65.0 0.00 65.0 40 194.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 HT: Mở hoàn toàn PHỤ LỤC IV. BẢN ĐỒ LƯU VỰC VÀ LÂN CẬN HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR MỤC LỤC CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG II VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA TRONG MÙA LŨ CHƯƠNG III VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA TRONG MÙA KIỆT CHƯƠNG IV VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP CHƯƠNG V.8. THÔNG BÁO TRƯỚC KHI VẬN HÀNH XẢ LŨ CHƯƠNG VI QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHƯƠNG VII TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CHƯƠNG VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC I: TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR PHỤ LỤC II: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT PHỤ LỤC III: CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG TRA PHỤ LỤC III.1. BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR PHỤ LỤC III.2. BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC ĐẾN PHỤ LỤC III.3. BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC PHỤ LỤC III.4. BẢNG TỔNG HỢP LƯỢNG NƯỚC DÙNG TẠI ĐẦU MỐI PHỤ LỤC III.5. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ PHỤ LỤC III.6. BIỂU ĐỒ & BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH VÀ DIỆN TÍCH MẶT HỒ CỦA HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR PHỤ LỤC III.7. QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA TRÀN, MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG T Ừ NG CỬA (P=0,5%) PHỤ LỤC III.8. QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA TRÀN, MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA (P=0,1%) PHỤ LỤC IV. BẢN ĐỒ LƯU VỰC VÀ LÂN CẬN HỒ CHỨA NƯỚC IA MƠR