QCVNQTĐ-7:2009/BCT

C ỘNG HOÀ XÃ H ỘI C H Ủ NG H Ĩ A VI Ệ T NAM B Ộ CÔNG T H ƯƠ NG QCVN QT Đ -7 : 2009/BCT QUY CH U Ẩ N K Ỹ TH UẬ T Q UỐC GIA VỀ KỸ THU Ậ T Đ I ỆN T ậ p 7 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH Đ IỆ N National Technical Codes for Installation Power Network HÀ NỘI - 2009 MỤC LỤC Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện Lời nói đầu Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Chương 2. CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CHUNG Mục 1. Quy định chung Mục 2. Công nghiệp hoá công tác xây lắp Mục 3. Công tác chuẩn bị thi công Mục 4. Các yêu cầu về công trình xây dựng để lắp đặt các thiết bị điện Mục 5. Công nghệ và tự động hoá công tác lắp đặt điện Chương 3. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP Mục 1. Lắp đặt hệ thống phân phối điện Mục 2. Các máy biến áp điện lực Mục 3. Cơ cấu chuyển mạch cách điện bằng khí (GIS) Mục 4. Các bảng và tủ điện Mục 5. Các mạch thứ cấp Mục 6. Hệ thống ắc qui đặt cố định Mục 7. Bộ tụ điện để nâng cao hệ số công suất Chương 4. CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG Mục 1. Quy định chung Mục 2. Đèn chiếu sáng Mục 3. Các thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng Mục 4. Các bảng điện phân phối Chương 5. HỆ THỐNG NỐI ĐẤT Mục 1. Quy định chung Mục 2. Đặt các dây nối đất Mục 3. Nối đất các thiết bị phân phối Mục 4. Nối đất thiết bị động lực Mục 5. Nối đất ở mạch điện và đường cáp Mục 6. Cách sơn và đánh dấu Chương 6. CÁCH ĐẶT DÂY DẪN ĐIỆN Mục 1. Quy định chung Mục 2. Đặt dây dẫn điện lên các vật đỡ cách điện (các puli, các cách điện, các kẹp dây ...) Mục 3. Dây dẫn đặt treo Mục 4. Đặt dây dẫn loại được bảo vệ và cáp cách điện bằng cao su Mục 5. Đặt hở và đặt ngầm dây dẫn điện Mục 6. Đặt ngầm dây dẫn trong các ống không phải là kim loại Mục 7. Đặt dây ngầm trong ống thủy tinh Mục 8. Đặt hở và ngầm dây dẫn trong ống thép Mục 9. Dây dẫn đặt hở và có bao che (thanh cái) với điện áp dưới 1000V Mục 10. Làm đầu dây và nối dây cho cáp Mục 11. Đặt dây trong các gian dễ cháy, dễ nổ Mục 12. Sơn và đánh dấu Chương 7. CÁC ĐƯỜNG CÁP NGẦM Mục 1. Quy định chung Mục 2. Đặt cáp trong rãnh Mục 3. Các kích thước yêu cầu khi đặt cáp Mục 4. Đặt cáp trong đường ống, mương và trong các gian sản xuất Mục 5. Đặt cáp trong blốc và ống Mục 6. Đặt cáp ở bãi lầy, bùn lầy và dưới nước Mục 7. Nối cáp và làm đầu cáp Mục 8. Đặt cáp trong các gian dễ nổ và ở các thiết trí ngoài trời dễ nổ Mục 9. Cách sơn và ký hiệu Chương 8. ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG (ĐDK) ĐIỆN ÁP TỚI 500 KV Mục 1. Quy định chung Mục 2. Công tác làm móng Mục 3. Lắp và dựng cột Mục 4. Lắp ráp cách điện và phụ kiện mắc dây Mục 5. Lắp ráp dây dẫn và dây chống sét Mục 6. Đánh số hiệu và sơn Mục 7. Nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào khai thác Chư ơ ng I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. M ụ c đích Quy chuẩn kỹ th u ật n à y quy đ ị nh các đ i ề u k iệ n c ầ n th i ết v à các t h ủ t ục v ề x ây d ự n g v à l ắp đặt của c ác công trình đi ệ n. Điều 2. Phạm vi áp d ụng Quy đ ị n h trong Quy c h uẩn kỹ th uậ t này sẽ được áp d ụ ng cho công tác kỹ thuật n h ư x â y d ự ng v à s ử a c h ữ a c ác th i ết b ị đi ệ n c ủa l ư ới đ i ệ n. Q u y đ ị nh này đư ợ c áp d ụng để x â y d ự ng v à l ắp đặt cho các thiết bị đ i ệ n có đ i ện á p tới 5 0 0 k V. Điều 3. Đị n h nghĩa Các đ ị n h n g hĩa sau đ ây áp d ụ ng tr o ng ti ê u chuẩn kỹ th u ật này: 1. “N g ười có t hẩm qu y ền” đại d i ện ch o Bộ c hủ q uản h o ặc c ác tổ c h ứ c mà Bộ chủ qu ả n uỷ qu y ền b uộc tuân thủ trong x ây d ự ng h o ặc s ử a c hữ a các p h ư ơ n g t iện kỹ thu ậ t d ân dụ n g h o ặc thiết b ị đ i ện đư ợ c kết n ối v ới l ư ới đ iện q uốc gia. 2 . “Ch ủ s ở h ữ u ” đạ i d i ệ n c h o cá c c ơ q ua n , t ổ ch ức , c á nhâ n h oặ c liê n d o an h s ở h ữ u c á c th iế t b ị củ a h ệ t h ố n g điện , c h ủ s ở h ữ u c ó n gh ĩ a v ụ ph á p l ý đ ể v ậ n hàn h cá c t h i ế t b ị đ ó. 3. “Tư v ấn” đại di ệ n c ho các cơ q u an, t ổ ch ứ c , c á n h â n h oặc liên d o anh đ ư ợc c hủ s ở h ữ u trao tr á ch n h iệm thiết kế c ô ng v i ệc x ây d ự ng h o ặc sử a ch ữ a. 4. “Nhà t h ầu” đại d i ệ n c h o bất kỳ cho các cơ qu an, tổ ch ứ c, cá nh â n h o ặc liên d o a nh đã trúng th ầ u các công v iệc x ây d ự n g hoặc s ử a ch ữ a v à th ư ờ n g g i ữ vai trò tri ể n khai t h i công c ác c ô ng v i ệc đó. 5. “Nhà t h ầu phụ” đại d i ện cho các cơ qu a n, t ổ ch ứ c, cá nhân h oặc liên d o a nh đượ c Nhà t h ầu t r ao trách nh i ệm tri ể n k h ai c ô ng v i ệc x ây d ự ng h oặc s ử a c h ữ a. 6. “Tài l i ệ u th i ết kế” là các hồ sơ t hi ế t kế thiết yế u b a o g ồ m cả các c hỉ dẫn c ô n g tá c x â y d ự ng h o ặc s ử a c h ữ a mà N h à t h ầu ho ặ c Nhà th ầ u phụ sử dụ n g để th ự c h iện c h í n h x ác công v i ệc. 7. “Phư ơ ng ph áp l ắ p s ẵ n” là v i ệc sử d ụng c ác th i ết bị đ i ện đ ư ợc l ắp t rư ớc tại x ư ở n g . 8. “Đ á nh d ấ u, ký h i ệu p h a ” là v iệc bố trí các màu c ủa các p h a. Tr o ng q u y đ ị nh n à y , P h a A có màu v àng, p ha B màu x anh lá cây, p h a C m à u đỏ. 9. “Cáp thí ngh i ệ m ” là cáp đi ề u khi ể n các đ ư ờ ng dây, thanh cái v à các th i ết b ị phát đi ệ n... C hứ c n ă ng c hí n h c ủ a cáp này là đ ể g ử i tín h i ệu n h ư đ ó n g h o ặ c mở t ớ i máy c ắ t v à các th i ết bị l i ên q u a n t ới đi ề u kh i ển hệ t h ố n g điện. Chư ơ ng II CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CHUNG Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 4. Phạm vi áp d ụng Quy định này được áp dụng để xâ y dựng v à l ắ p đặt các công trình đ iện c ó điện áp t ớ i 500 kV. Điều 5 . Q u y đ ị n h c hu ng Các quy đ ị nh này là văn b ả n ph á p quy bắt b uộc áp d ụng. Các cơ q uan th i ết kế điện, c á c cơ q u an t h i công v à ng h i ệ m thu cá c công trình x ây l ắp đ i ệ n, cũ n g n h ư các cơ q uan c u n g cấp th i ết bị, các nhà ch ế tạo thiết b ị p h ả i n g hi ê m ch ỉ nh c h ấp h à nh. Điều 6. C á c điều kiện và phư ơ n g pháp k ỹ t huật thi công Các đi ề u k i ện v à p h ư ơ ng p háp kỹ thuật thi c ô ng n êu tr on g quy ch uẩ n này kh ôn g h ạ n c h ế v iệc sử d ụ ng các p hư ơng p h áp, công n g h ệ thi công kh ác nếu đả m bảo an t oàn v à phù hợp các yêu c ầu kỹ th uật. Điều 7. Khi x â y lắp các trang th i ết bị điện p hải thực hiện: - Quy đ ị n h này; - Các tiêu chu ẩ n v à q u y p h ạm x ây d ự n g h i ện hà n h; - Quy p h ạm kỹ thuật a n toàn tr o ng x ây d ự ng, các quy đ ị n h v ề bảo h ộ l a o đ ộ ng v à phò n g chống cháy nổ; - Hồ sơ th iế t kế được c ấp có t h ẩ m quy ề n p h ê duyệt, tài li ệ u h ư ớng d ẫ n của n hà c hế tạo. Điều 8. Đi ề u kiện sử dụng th i ết bị ngoài Q u y c huẩn Khi s ử d ụ ng các th i ết bị đ i ệ n mà các đ ặc tính củ a th i ết bị c ó n h ữn g đ i ểm khá c v ới n hững đi ề u q uy đị nh tr o ng q u y ch u ẩn n à y thì theo s ố l i ệu của n hà m áy c hế t ạo n ếu cá c thô n g số này k h ô n g v i p h ạm yêu cầu kỹ th uật và phải đư ợ c chủ s ở h ữ u p h ê duyệt. Ví dụ: Các khe h ở tro n g các ổ t rụ c, độ k h ông đồ n g đ ề u của các khe hở k hô n g k hí tr o ng các máy đi ệ n, các t r ị số l ự c n én c ủ a các t i ế p đ i ểm… Điều 9. Yêu cầu đối v ớ i công v iệ c liên quan: Đối v ới c ác l o ại côn g v i ệc n h ư : L ắp đặt các bình ắc q u i, cô n g tác hàn, cô n g t ác c hằ ng buộc, công tác x ây l ắ p có s ử d ụ n g b ú a h ơi, b úa s úng ho ặc các d ụ n g cụ l ắ p đ ặt khác v.v . .. chỉ c ho p h é p n h ữ n g n g ư ời đã đư ợ c hu ấ n luy ệ n v à nắm v ữ ng các đ i ều q uy đ ịnh của quy ph ạ m kỹ th uật, quy tr ì nh c ô ng n g hệ v à quy ph ạ m kỹ th uật an t o àn li ê n q u an, m ới đ ư ợc làm v i ệc. Mục 2. CÔNG NGHIỆP HOÁ CÔNG TÁC XÂY LẮP Điều 10. Áp dụng p h ư ơ ng pháp công ngh i ệp hoá Trong q uá trình x ây lắp đi ệ n, cần áp dụng c ác p h ư ơ n g pháp c ô ng nghiệp h o á đến mức cao n hất. Đ iều n ày có ng h ĩa là s ử dụng t ố i đ a các p h ươ ng p h áp xâ y dự n g v à c hế tạo tổ hợp l ắp s ẵ n: các thiết bị đ i ện đ ư ợ c lắp đặt t h ành bộ, thành kh ố i, th à nh cụm ở x ư ở n g g ia công t r ư ớc khi l ắp đ ặt. Điều 11. Bản vẽ thiết kế thi công N h ữ n g bản t hiết kế c ủ a các trang th i ết bị đ i ệ n v à bản th i ết kế tổ c h ứ c thi công phải đ ư ợc lập t h ành từ ng p h ần, có khối l ư ợ ng x ây l ắp cần sử d ụ ng t ố i đa th i ết kế bằng máy t í nh. Điều 12. Công tác xây lắp điện phải tiến hành theo 2 bư ớ c: Bước 1: P h ải h o àn th à nh to à n bộ n h ữ ng k ết cấu x ây d ự ng có liên qu a n đ ế n v iệc l ắ p đ ặ t thiết bị đ i ệ n sau này. Bư ớ c 2 : Ph ả i t i ế n h à n h l ắ p đ ặ t cá c t h i ế t b ị đ iệ n đ ã đư ợ c t ổ hợ p t h à n h c á c c ụ m v à cá c k hố i. Vi ệ c lắ p đặ t cá c t h i ế t b ị đ iệ n p h ả i t iế n h àn h t h e o b i ệ n p h á p t ổ ch ứ c t h i c ô n g đ ã đ ư ợ c duy ệ t. Điều 13. Đ ối v ớ i công trình x â y dựng k i ểu l ắp ghép Đối v ới các công tr ì nh x ây d ự n g theo k i ể u l ắ p g h ép, thi công, v iệc chế tạ o các kết cấu l ắp gh é p p h ải c h ừ a ra c ác rãnh, k he, hốc đ ể b ắt các h ộp đấ u dây v à l ỗ để đ ặt dây đi ệ n cho phù h ợp v ới tài l i ệu th iế t kế. Điều 14. L ắ p đ ặ t d â y d ẫn Việc l ắp đ ặt các dây dẫ n đi ệ n (cả đặt kín v à đặt hở) n ê n áp d ụ ng tối đa p h ư ơ n g pháp gi a công s ẵn t ừ ng cụm t ạ i x ư ởng l ắp r áp h a y gia công. Điều 15. Đ ối v ớ i các t rang thiết bị có s ố lư ợ ng l ớ n Toàn bộ v i ệ c x ây l ắ p, s ản x uất các trang thiết bị v ới số l ư ợng l ớ n nh ư dây d ẫ n, thanh d ẫn, thanh c ái v à các thiết bị tủ, bả n g đi ệ n p h ân p hối p h ả i được làm t ạ i x ư ở n g . Điều 16. Đ ối v ớ i thiết bị đo, đ ế m Phải thí nghi ệ m hi ệ u c hỉ n h t ừ ng đ ồng h ồ, th i ết bị đo, đ ế m tại x ư ở n g sản x uất và t ại hiệ n tr ư ờ n g l ắ p đặt. Điều 17. Cọc nối đ ấ t và phụ ki ệ n Các cọc nố i đ ất v à c á c p h ụ k i ệ n c ủa hệ thố n g n ối đất c ần c hế tạo sẵn t ại các x ư ởng gia công, c h ế tạo. Điều 18. Cột điện Các cột c ủa ĐDK p h ải đư ợ c chế t ạo s ẵ n ở các x ư ởng g ia công, chế tạo. Mục 3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG Điều 19. Tài liệu thiết kế Tài l i ệu t h i ế t kế ph ả i p hù h ợ p v ới các quy đ ịn h của N h à n ư ớ c v ề v iệc thiết k ế v à dự toán các công trình x ây d ựn g c ô n g n g h i ệp. Điều 20. Bàn giao hồ sơ thiết k ế cho đ ơ n vị x â y lắp Các tài li ệ u t hiết kế gi a o cho cơ q uan x ây l ắ p đều p h ải đ ư ợc cơ q u a n c ó t hẩm quy ề n p h ê duyệt. Tài l i ệu t h iết kế nếu sử d ụn g t h i ết kế mẫu thì p h ải c ó đ ầy đ ủ các b ả n v ẽ thiết kế mẫu k è m t h eo. Điều 21. Đ i ều kiện áp dụng tài li ệ u thiết kế Tài l i ệu t hi ế t kế khi gi a o cho c ơ qu an x ây l ắ p ph ả i đ ư ợc c ơ q u an t h iết kế g h i r õ n h ữ ng đ i ều kiện áp d ụ n g . Điều 22. Q u y định về nội dung, t hủ tục hồ sơ thiết kế Nếu c ác c h ủ sở h ữ u khô n g làm c ác tài l i ệu thiết kế x ây d ự ng, h ọ ph ả i thuê t ư v ấn, c ơ qu a n ch u y ê n môn k há c . Các th à nh p h ần, v à n ội d u ng, thủ tục của h ồ sơ thiết kế x ây d ựng v à đề án thi công p h ả i tuân t h eo nh ữ n g quy đ ị n h hi ệ n h à nh của N h à n ư ớc. Điều 23. Công tác tư vấn thiết k ế Các tư v ấn lập tài li ệ u thiết kế x ây d ự n g p h ải đảm b ảo t h ời gian x ây lắp k h ô n g v ư ợt quá quy đ ịnh. Cần n âng c ao t ố i đa vi ệc s ử dụ n g cơ gi ớ i h o á, v à áp dụ ng k ỹ th uật, công ng h ệ mới vào trong tài li ệ u thiết kế đ ể g i ả m bớt khối l ư ợng lao đ ộ ng t h ủ công v à h ạ giá th à nh. Điều 24. Bàn giao tài liệu Các c h ủ đầ u tư m ờ i t h ầu p hải c u n g cấp c ho Nhà t h ầu h oặc Nhà t h ầu p hụ th ắ ng th ầ u các tài l i ệu th i ết kế của n hà chế tạo: - Hồ sơ kỹ th uật (lý lị c h hoặc h ộ c h i ếu) các tra n g th i ết b ị, p hụ k i ệ n v à các đồ n g h ồ th uộc thiết bị tr ọ n bộ; - Bản v ẽ l ắp ráp c ác th iế t bị đ iện và thiết b ị c họ n bộ, các đ ồng hồ th u ộ c thiết b ị ch ọn b ộ, các sơ đ ồ nguyên lý v à các s ơ đ ồ l ắp; - Danh sá c h các h ạ ng m ục thiết b ị, phụ k iện đi kèm; - Các tài li ệ u h ư ớ ng d ẫn của n hà c h ế tạo v à cách l ắ p đặt và khởi động các th i ết b ị đi ệ n; - Các biên b ản t h ử n g h i ệm x uất xư ởng của nh à ch ế t ạ o v à l ắp r áp, k i ểm tra cân bằ n g , chạy thí nghi ệ m v à các biên b ản n gh i ệm thu c ác thiết b ị đ i ện l ắ p đặt t ại h i ện t r ư ờ ng; - Hồ sơ ghi rõ các dung sai c h ế t ạ o đ ạt đ ư ợ c k hi n hà ch ế tạo l ắp ráp k i ểm tr a v à t h ử ng h i ệm ở b ản thử (giá th ử ). Điều 25. T h iết kế của nư ớ c ngoài Tài li ệ u t h i ế t kế c ủa nư ớc n go à i (n ếu c ó) p h ải được dị c h ra ti ếng V iệ t v à chu y ển giao cho đơn v ị trúng t h ầu theo s ố l ư ợng q u y đ ị n h . Các y êu cầ u về cung cấp thiết bị Điều 26. Tài liệu từ nhà chế tạo Chủ đầu t ư p h ả i đ ả m b ảo các n hà thầu đ ã n hậ n đủ các tài liệu t h iết kế từ nhà c h ế tạo. Điều 27. Cung cấp thiết bị điện Để có hệ thố n g c ấp đ iện t r ư ớc k hi th i c ô n g (máy biến áp, h ệ t h ố n g cá p đi ệ n…), c ầ n ư u tiên c u ng c ấp tr ư ớc các thiết bị đ i ệ n v à các v ật l iệu c ần th i ết. Điều 28. Trình tự và điều kiện t i ếp nhận, bảo quản và bàn giao các thiết bị điện và c á c vật tư x â y l ắp. Trình t ự , đi ều k i ện t i ếp nh ậ n v à b ả o q u ản c ác thiết b ị đ i ện, các p h ụ k i ện cáp v à c ác v ật t ư l ư u kho p h ả i theo đ ú n g chỉ d ẫn c ủ a nhà c h ế t ạ o. Điều 29. T h iết bị bốc d ỡ Các k ho t rố ng v à k h o k ín, các h ệ đ ỡ, v à các bãi đ ể b ảo q uản t h iết bị đi ệ n p hải c ó đầy đủ các p h ư ơ ng t i ện đ ể b ố c dỡ, sắp x ếp, di c h uyển tra n g th i ết bị. Điều 30. K i ểm tra khi bàn giao Khi bàn giao, các thiết bị sẽ đ ư ợ c kiểm tra theo các quy đ ị nh v ề k i ểm tra. Điều 31. T h iết bị trong kho Các th i ết bị đi ệ n trong k ho p h ải đư ợc g i ữ ở v ị trí an toàn, thuận t i ện c ho v ận ch u yển v à lắ p ráp. N ế u các ký hi ệ u h o ặc mã h i ệu bị mờ h oặc mất, ph ả i k i ểm tra l ạ i t r ư ớc k hi l ắp ráp. Điều 32. P hân loại th i ết bị tại kho bãi Tại n ơ i b ảo qu ả n p h ải treo b iển g hi rõ t ê n c á c nh ó m c h i t i ết của t h i ế t bị đ i ện, n ếu th i ết b ị để k ho ng o ài t r ờ i thì phải đ ó ng cọ c treo các b i ển n ó i tr ê n. Các k h ối t hiết bị lớn, nặ n g phải ghi r õ c ả k h ối l ư ợ n g c ủ a ch ú ng (tí n h bằ n g t ấn). Điều 33. Kho bãi không có mái che Tại các sàn v à kho t r ống k h ô ng có m á i c he , th i ết bị đ i ện p h ả i đư ợc đặt t r ên giá. T r á n h khô n g để t i ếp x úc v ới mặt đất. Điều 34. Đ ối v ớ i các kho hở Ở các kho hở h o ặc n ử a hở, các th i ết bị p h ả i đư ợ c bố trí và được bảo v ệ khỏi đọ n g n ư ớc v à ẩm. Các b ộ p h ậ n, các th i ết bị l ớ n v à nặ n g p h ải đư ợ c bố trí sao c h o t r ánh bị b i ế n dạ n g, c á c thiết bị đ ư ợ c cố đ ị n h đ ể tránh r ơi v ỡ. Điều 35. Bảo vệ thiết bị l ưu kho Các thiết b ị đi ệ n p h ải đ ư ợc g i ữ s ạ ch, khô v à đư ợ c thô n g gió tốt. Th i ết bị p hải đ ư ợc bảo v ệ tránh c á c l o ại khí đ ộ c h ại v à b ụi t h an. Các b ệ đỡ p h ải đư ợc ch ố ng gỉ . Điều 36. Bảo quản tụ điện Các tụ đ i ện tĩnh, các tụ điện g iấy t ẩm d ầ u p h ải đ ư ợc b ả o qu ả n tro n g nhà k h ô r áo có n h iệ t độ k h ô n g q uá + 3 5 o C. Khô n g đ ư ợ c bảo q u ản tụ đ i ện tr o ng c á c n hà kho c h ị u ả nh h ư ởng của c hấn đ ộng ( n h ư g ần các máy đa n g làm v iệc). Khi b ảo q uản tụ đi ệ n tro n g nhà c ó s ấ y ph ả i được tránh đ ể ch ú ng ở g ầ n c á c ngu ồ n p h át nh i ệt v à khô n g đ ư ợ c để ánh sá ng r ọi t r ự c tiếp v ào. Các t ụ đ i ện đ ặt đ ứ ng, sứ cách đ iện ph ả i q uay lên tr ê n v à k hô n g đ ư ợ c đặt c h ồ ng cái này lên cái kia. Điều 37. B ảo quản ắc qui Các b ản c ự c của ắc qui chì, p h ải b ảo q u ả n tr o ng b ao gói v à đặt trong nhà khô r á o, các ắc qui kiềm p h ải b ả o qu ả n trong nhà k hô ráo có t h ông g ió (k h ông có s ự thay đ ổ i n hi ệt độ q uá nh i ều). C ấ m để ắc qui chì chung v ới ắc qui k iềm. Điều 38. Bảo dư ỡ n g thi ết bị trong kho Tr ư ờ ng hợ p p h ải bảo qu ả n lâu t r ong k ho cá c chi t i ết v à các b ộ p h ậ n của t hiết bị đ i ệ n p h ả i đư ợ c đ ị nh kỳ x em x é t , mở ra để b ảo d ư ỡ ng v à b ô i mỡ t h eo th ờ i h ạn v à điều ki ệ n kỹ th uậ t của n hà c h ế tạo, ít nh ấ t 9 tháng 1 l ần ti ế n h àn h nh ữ ng p h ần v iệc đã nêu tr ê n. N h ữ n g c ô n g v iệc trên tiến h à n h ở trong nhà kh ông đ ể b ụ i v à ẩm bám v ào. Điều 39. Các đ ơ n vị g iao hàng Các đ ơn v ị chịu tr á ch n hi ệ m v ận chuy ể n ( g iao hàn g ) có trách n h i ệ m báo c áo b ằ ng v ăn bản đối v ới các khi ế m khu y ết và hư hạ i. Điều 40. Bảo quản k ế t cấu kim l o ại Các kết c ấ u kim lo ạ i c ủa c ác cột ĐDK, cột thép, c ột b ê t ông cốt t h ép , cá c p h ụ kiện phải đư ợ c b ảo q uản v à s ắ p x ếp theo từ ng lo ạ i, t ừ n g kh u r i ê ng v à p h ả i được k ê trên đà, g iá kê để trá n h ẩm ư ớt. Điều 41. S ắ p xếp theo chủng l o ại Các v ật r è n , bu lô n g v à c ác p hụ k iện c ủa đư ờng ĐDK p hải đ ư ợ c c hia theo c h ủng lo ạ i v à g i ữ tro n g k ho. Đ ố i v ới các k h o n g oài tr ờ i p h ải đảm b ảo t h oát n ư ớc t ố t, các ren c ủa bu l ông v à các chi tiết rèn p h ải đư ợ c bôi m ỡ công ng h iệp. Điều 42. Các thiết bị hư hại trong kho Các chi tiết bị h ư h ạ i p h ải đ ư ợc tá c h riêng ra đ ể x ử lý v à tránh cấp ph át nhầm. Điều 43. D â y dẫn và sứ Dây d ẫn v à sứ cách đi ện p h ải đư ợc ph â n chia theo q u y cách m ã h i ệu v à bảo qu ả n ở b ã i có h ệ th ố ng thoát n ư ớc tốt. Điều 44. Xi m ăng X i măng đư ợc g iao p hả i có b a o bì. Kho x i m ă n g p h ải có mái v à sàn, c ác sàn này p h ả i r ỗ ng gầm đ ể th ô ng gió. Kh ô ng đ ư ợc p hép đ ể x i măng có mác khác nhau v à của các lô k hác nh a u v ào cùng m ột c h ỗ v ới nhau. Điều 45. Các chất nổ và đ ầ u đ ạ n phục vụ thi công Bảo q uản c hất nổ v à đ ầu đ ạ n c ủ a các l o ạ i s ú ng d ù ng ch o x ây l ắp p hải tuân t h ủ các quy đ ị n h v ề bảo quản v à v ận chu y ển c hất nổ. Mục 4. CÁC YÊU CẦU VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỂ LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN Điều 46. Chuẩn bị mặt bằng tr ư ớ c khi lắp đ ặ t th i ết bị Tr ư ớc k hi l ắp đặt các thiết bị đi ệ n trên các c ông trì n h xây d ự ng ph ải ti ế n hành các cô n g v iệc chu ẩ n bị trên m ặt bằ n g n h ư s au: a) X ây dự ng các đ ư ờ n g cố đ ị n h v à đường t ạm thời. Đ ộ rộ n g của đư ờ ng nh ánh v à đư ờ ng tạm p h ải rộ n g đủ l ớ n đ ể v ận c h uy ể n th i ết b ị đ iện ( b ao g ồm thiết bị s i êu tr ư ờng), các lo ạ i v ật li ệ u v à các b ộ p h ận để lắ p tới đ ị a đ iể m lắp v à v ị trí l ắp đặt; b) X ây dự ng các công trình t ạm v à các l ều lán đ ể lắp đ ặt các th i ết bị đ i ệ n; c) L ắp đặt các hệ thố n g k hí n é n, n ư ớ c v à đ i ện t ạ m th ờ i v à c ố đ ịnh c ũ ng n h ư c ác th i ết b ị để đ ấ u n ố i v ới các máy thi công; d ) X â y d ự n g c á c đư ờ n g c h o x e c ứ u h o ả , đ ặ t cá c ố n g v à c á c t h i ế t b ị c ầ n t h i ế t c h o c ứ u h oả ; đ) Lắp c ác th a ng v à dàn g iáo ở c ác v ị trí cần cẩu khô n g th a o tác được; e) Đảm bảo c ung c ấp nư ớc uố n g . Điều 47. T h ứ tự ưu tiên x â y lắp Các c ô n g t r ình c u ng cấ p đ i ện (t rạ m b i ến á p, hầm c áp) v à các máy t rục phải đư ợc x ây lắ p tr ư ớc khi x ây d ự ng các hạ n g mục k hác. Điều 48. Báo cáo ki ể m tra và n g hiệm thu công trình Báo c áo k i ể m tra v à n g hi ệ m thu c á c n h à v à c ô ng trình t ừ các công ty x ây d ự ng, Nhà t h ầ u hoặc N hà t hầu p hụ để l ắ p đặt các th i ết b ị đ i ện p h ải được t h ự c h iệ n th e o quy đ ị n h trong Tiêu c h u ẩ n này. Điều 49. Cơ s ở ngh i ệm thu công trình Khi n gh i ệm thu các c ôn g trình đã l à m x ong p h ả i căn c ứ tài li ệ u thiết kế đã đ ư ợc du yệt. Điều 50. Nghiệm thu chi t i ết các hạng mụ c Kh i ngh i ệ m th u p h ầ n xâ y n h à , m ó n g m á y , m ó n g thi ế t b ị c ộ t , x à , rãn h c á p … p hả i k i ể m t r a kí c h t h ư ớ c g i a n n h à , nề n móng , kíc h th ư ớ c c á c b u lông , c h ấ t lư ợ n g c ủ a c á c k ế t c ấ u x â y d ựng. Điều 51. Đ ối v ớ i các hạng mục x â y dựng đã có sẵn Hạ n g mục x ây d ự ng c ác bu ồ ng lắ p đặt các thiết bị p h ân ph ố i lắp sẵ n, tủ điều k hi ể n, bả ng đi ệ n, p h ò n g đặt máy b i ến á p h ầm ng ầ m v à các b u ồng đ iệ n k h ác p hải t iến hà n h t r ư ớc khi lắp đ ặt. Hạ n g mục x ây d ự ng p hải h o à n thành đ ến m ứ c đủ đ ảm bảo a n toàn v à không g ây trở ng ạ i cho v iệc l ắ p đặt các thiết bị đ i ện. Việc bảo v ệ cho c ác th i ết bị đi ệ n t r ong t h ời gian l ắp đặ t sao c h o tr á nh đ ư ợc m ư a, n ắng, n ư ớc ng ầ m v à không b ị bụi b ẩn, t r ánh đư ợc c ác h ư h ỏ ng do v i ệc tiếp tục ho à n c h ỉnh c ác công v i ệc v ề x â y d ự ng gây ra. Điều 52. Các hạng m ục trên t ư ờ ng nhà và hầm ng ầ m Kích t h ư ớc c ử a ở c ác g i an đặt m áng v à các l ỗ c h ừ a n ằm ở t ư ờ n g n hà, tr ần d ư ới hầm ng ầ m... ph ả i t h ự c hi ệ n theo đú n g t ài l i ệ u t h iết kế v à p hù h ợp v ới p hư ơng án l ắ p đặt trang thiết bị s au này (th à nh k h ối hay t ừ ng c h i t i ết n hỏ). Điều 53. P hần ngầm của Đ DK T ấ t c ả k ế t c ấ u b ê tô n g c ố t thé p l ắ p g h é p c ủ a ĐDK , ha y c ủ a trạ m bi ế n á p , trư ớ c kh i l ắ p đ ặ t vào v ị tr í p h ả i c ó đ ầ y đ ủ s ố l i ệ u k ỹ th u ậ t , v ă n b ả n ngh i ệ m th u k ỹ t h u ậ t đ ú n g v ớ i t à i l i ệ u th i ế t k ế . Điều 54. Các loại m á y móc khác có liên quan Khi l ắp đặt các th i ết bị đi ệ n có liên qu a n đ ến v iệc lắp đặt các l o ạ i máy khác thì ph ả i p h ối hợp các l oạ i máy đ ó v ới lắp đặt th i ết bị đ i ện t h eo t i ế n độ p hù h ợ p. Điều 55. Các hạng m ục khác t r o ng h ồ sơ thiết kế Nếu h ồ sơ thiết kế có t i ến h ành lắ p đặt các h ộp đặt ống, các kh o ả ng ch ừ a sẵn, các rãnh các h ốc t ư ờng... để l ắ p đặt dây d ẫn, các t hi ế t bị đ iện kể cả dây, th i ết bị v i ễ n thô n g… t h ì các h ạ ng m ục này p h ả i được t h ự c hi ệ n tro n g khi x ây d ự n g . Điều 56. Bệ đ ặ t máy Cá c b ệ m á y đ ã l à m x o n g đ ể đ ư a v à o lắ p m á y p hả i đư ợ c n ghi ệ m t h u b à n g i a o v à l ậ p t h ành bi ê n b ả n c ó s ự tha m g i a c ủ a c ơ qua n g i a o t h ầ u v à c á c c ơ q u a n n hậ n th ầ u v à n gườ i đ ã lập. Mục 5. CÔNG NGHỆ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐIỆN Điều 57. L ắ p ráp tại phân xư ở ng Việc l ắp ráp các cụm, c ác kh ố i từ c ác p h ân xư ởng g ia c ôn g nên tiến h ành tr ê n giá l ắp r á p. Điều 58. T h ợ hàn Thợ h à n c á c sàn l ắp rá p, giá đỡ v à các ph ư ơ ng t i ệ n đ ể làm v i ệc trên cao đ ề u ph ả i có đủ tiêu c h u ẩ n ng h ề theo q uy đ ị nh. Điều 59. L ắ p đ ặ t các t hanh cái c hính Việc đặt các k h ối t h a n h c á i c hính lên v ị trí nên ti ế n h à n h b ằ ng c ần t rục v à c ó c ác g iá đỡ chắc c h ắn. Điều 60. L à m việc trên cao không có cần tr ụ c Kh i là m v iệ c tr ê n c a o kh ô n g c ó c ầ n t rụ c t h ì c ầ n s ử d ụ n g cá c sà n d i đ ộ n g c ó l a n ca n b ả o v ệ . Điều 61. Khi kéo, r ải d â y điện Khi k éo d ây đi ệ n, đặc biệt là dây có t i ết d i ện l ớn n ê n s ử dụ n g b ằ ng tời ch u yên dù n g h o ặ c máy móc h ỗ trợ. Điều 62. V ậ n ch u y ển th i ết bị l ớ n Việc v ận c h uyển c ác k hối t h iết bị l ớn c ủ a các ph ò ng đ iều khi ể n, tủ n g ăn, thiết b ị ph â n p h ố i lắp s ẵn, n ê n t i ến h à n h bằ n g p h ư ơ ng t i ệ n n ân g chu y ển c huy ê n d ù n g . Điều 63. L ắ p bảng điện và tủ điện Lắp c ác b ả ng đ i ện v à tủ đi ệ n n ê n tiến h à n h b ằ ng c ẩ u, pa lăng, tời… Điều 64. V ậ n ch u y ển và bảo quản cách điện cao áp ch ứ a dầu Việc bốc d ỡ di c hu y ển v à bảo q u ả n các c ách đi ệ n c a o á p ch ứ a d ầu của c ác máy c ắt đ i ệ n v à máy bi ế n áp, p h ải đ ảm b ả o cá c h đi ệ n l u ôn ở tư thế th ẳ ng đ ứ ng. Điều 65. L ắ p đ ặ t th i ết bị nối đ ấ t Việc l ắp tr a ng bị nối đ ất nên d ù n g các m á y v à p hư ơ ng t i ện c h uy ê n dùng tr o ng đóng cọc v à khi cần h ố nối đất s â u nên s ử dụ ng đ ầ u k ho an th é p x oáy. Điều 66. V ậ n ch u y ển M B A Với q u ã n g đư ờ ng n g ắ n có thể v ận chu y ển c ác máy b i ế n áp có cô ng s u ất đ ị n h m ứ c đến 1.000 KVA bằ n g ô t ô t ải hay b ằ n g c ác p h ư ơ n g t iện v ận chu y ển c h u yên d ù n g ( bàn t r ư ợt, rơ moóc…) kết hợp v ới thiết bị k éo. Thô n g th ườ ng m á y b iế n áp có c ô n g suất đ ịnh m ứ c tr ê n 1 000 K V A p hải v ận chu yển b ằng đư ờ ng sắ t . K hi k h ô ng c ó đ ư ờ n g sắ t có t h ể d ùn g rơ moóc kết h ợ p v ới máy k éo. P h ải d ù ng cần trục t ả i t rọng thích h ợp đ ể n â ng hạ v à đ ặt máy lên bệ. Khi k hông có máy trục p hải dù n g kích, cũi tà v ẹt và pa l ă ng ho ặc tời k é o d i chu y ển m áy l ê n bệ. Điều 67. L ắ p đ ặ t th i ết bị điện Khi l ắ p đặt trang th i ết bị đ i ện c ầ n dù n g cần c ẩu hay c ác p h ư ơ n g t i ệ n nâ n g hạ k hác để lắp đặt. Tr ư ờ ng h ợp k h ông t h ể sử d ụng máy trục đ ư ợc c ho p h ép d ù ng tời v à kích kéo. Điều 68. Bốc dỡ và v ận ch u y ển cáp Việc bốc d ỡ v ận chu y ển các ru lô v à rải cá p n ê n t i ế n hà n h b ằ ng các p h ư ơ n g t iện v ậ n chu y ển c hu yên d ùng. Việc b ốc dỡ ru lô c á p n ên d ù ng c ầ n cẩu. Điều 69. Cáp qua đư ờ ng sắt, đ ư ờ ng q u ốc lộ Khi tuy ế n c áp ch u i đư ờng sắt, đư ờng q uốc l ộ nên d ù ng p hư ơ ng p h á p đào x uy ê n hay d ù ng máy k h oan ng a ng (nếu có). Điều 70. T h i công cáp n g ầm Mọi c ô ng v iệc t h i c ông cáp n ê n c ơ g i ới h o á: B ọc v ỏ c hì h ay n h ô m n ên dù n g cá c d ụ ng cụ chu y ên d ù n g. - Ép các đ ầ u cốt v à các ống n ố i p h ả i d ù ng các p h ư ơ n g t i ệ n c h uy ê n d ùng (kìm, máy é p thủy l ự c…); - Kéo c á p v ào các k h ối ố ng v à các ố ng n ê n d ùn g các k h oá cáp c h uy ê n dùng v à t ờ i; - Cắt dây d ẫ n v à cáp p h ải d ù ng c ư a cắt v à các hàm c ắt ch uyên dù n g. Điều 71. Cơ gi ớ i hóa trong thi công đư ờ ng d â y tải đ i ện Khi t h i c ô n g các đườ n g dây tải đ iệ n n ên c ơ gi ới h oá đ ế n m ứ c tối đa các c ông v i ệc b ốc dỡ, v ận chuy ể n, làm đất, l ắ p đặt v à các công v i ệc nặ n g n h ọc khác. Khi thi c ông căng d ây đ iện n ên s ử dụ n g dây l ắ p đặt ch u y ê n dù n g. Điều 72. V ậ n ch u y ển cột điện Khi v ận ch u yển c ột bê tông cốt thép đ ế n c ác t uyến Đ DK ph ả i d ùng ô tô t ải h o ặc x e chuy ê n dù n g. Bốc d ỡ cột nên d ùng c ần c ẩ u. Điều 73. T h i công móng c ột Khi đào các hố m ó ng cột n ê n dù ng ph ư ơ n g ph á p cơ g i ới h oá n h ư : máy khoan, máy x ú c , máy ủ i. Khi l ấp h ố n ê n dù n g máy ủ i hay m áy k éo có h àn gạt, nh ư ng p hải đ ầm kỹ . Điều 74. T h i công móng c ột ở các vùng núi đ á Khi thi c ông ở các v ùng có đất nh i ề u đá n ên dù ng b ú a h ơ i, kho a n, n ổ mìn… Điều 75. Dựng cột điện Khi d ự n g c ột nên d ù n g p h ư ơng p h áp cơ g iới h oá. C ấ m b u ộc cáp v ào x à để nâ n g cột. Điều 76. Kéo d â y Sau k hi k é o d â y, các cột ở c ác đầu p h ải đư ợ c neo chặt p hù h ợp đ ể trán h đổ sau khi d ự n g . Điều 77. T h i công c ột sắt Khi g hép n ố i các đ o ạn c ột sắt nên d ùng c ần c ẩ u. Điều 78. Rải d â y dẫn và d â y ch ố ng sét Nên dù n g ô tô máy kéo h o ặc tời m áy để r ả i dây dẫn v à d â y c h ống sé t . Chư ơ n g 3 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP Mục 1. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN Điều 79. Q u y định chung Các quy đ ị nh tr o ng c h ư ơ n g trì n h này được áp d ụ ng để l ắp đ ặt các t hiết bị đi ệ n trong n h à v à ngoài t r ờ i đi ệ n áp 1 0 00 V đ ế n 5 00 kV Q u y định chung Điều 80. L ắ p đ ặ t th i ết bị Các th i ết bị v à thanh c á i p h ả i đ ư ợc cố đ ị nh c hắ c chắn b ằ n g hàn, b u l ô ng, ép… Điều 81. M ức dầu tr o ng thiết bị Dầu ở trong các th i ết b ị có d ầ u p h ải đổ đ ế n m ứ c nhà c h ế tạo đã quy đ ịnh. Khô n g đượ c đ ể d ầ u g ỉ q u a m ố i hàn , m ặ t bích , ốn g nố i va n , v òi , g i oăn g , ố n g c h ỉ m ứ c d ầ u… Lắp thanh cái c á c thiết bị phân phối trong nhà: Điều 82. T h anh cái d ẫ n điện Tha n h cái ph ả i được nắn th ẳ ng, khô n g bị g ấp, kh ô ng đư ợ c có v ết n ứ t t ại c h ỗ uốn c ủa thanh c ái. Điều 83. Cố định th a nh cái Các t h a n h cái c ó t h ể d ãn n ở d ọ c trục p hù hợ p v ới sự thay đ ổ i n h i ệt độ. Do đó ph ả i cố đ ịnh thanh c ái t r ên sứ có tính đến s ự c o , dãn n ở d o nhiệt. Điều 84. Hệ thống bắt, giữ thanh cái Toàn bộ cá c cấu t r úc v à kẹp c ủ a thanh c á i khô n g đ ư ợ c tạo t h ành mạch từ x ung q u a n h thanh c ái. Do v ậy, m ộ t má kẹp h oặc toàn bộ bu lô n g ở một phía c ủ a thanh c ái ph ả i đư ợc làm b ằ ng v ật l i ệu k h ôn g n h i ễ m từ (đồ n g, n h ô m v à c ác h ợp k im c ủa chú n g…) h oặc ph ả i áp dụng các biện p h áp b ắt giữ t h anh c ái mà k hô n g t ạo thà n h mạch t ừ kín. Điều 85. Đ ầu nối của thanh cái Đầu n ối c ủ a thanh c á i ph ả i có độ bền thích h ợp, chịu đư ợc dao đ ộ n g từ các th i ết bị nối v ớ i chú n g, c h ịu được tr ọn g l ự c c ủa d ây d ẫn, áp l ự c c ủ a g ió, l ự c đ i ệ n từ tạo r a giữ a các d â y dẫn k hi b ị sự cố n gắn mạch… Các đ ầu n ối của tha n h cái p hải được hàn, b ắt bằ n g bu lô n g h o ặ c n ố i bằ n g ép. Đi ệ n trở các đầu n ối k hô n g được lớn h ơn th a nh c á i. LẮP THANH CÁI CỦA THIẾT BỊ PHÂN PHỐI NGOÀI TRỜI Điều 86. Đ ộ võng của thanh cái m ề m Sa i s ố v ề đ ộ v õ n g c ủ a c á c tha n h c á i m ề n s o vớ i t à i liệ u t h i ế t k ế c h o ph é p tron g ph ạ m v i  5%. Điều 87. T h anh cái m ề m Trên t o àn b ộ chiều d à i của t h a n h c ái m ềm k h ô ng đ ư ợ c có chỗ v ặn, x oắn, c óc h o ặc b ị t ở ra, hay 1 số sợi ri ê ng b ị hỏng. Điều 88. Nối thanh cái c ứng v ớ i cực c ủ a th i ết bị Khi n ối các thanh c ái c ứ n g v ới các c ự c c ủ a th i ết bị, ph ả i tính toán v ấn đề d ã n n ở nh i ệt. Điều 89. Nối thanh cái m ềm v ớ i cực c ủ a th i ết bị Khi các thanh cái mề m hoặc c ác n há n h đ ư ợc nối v ới n h a u, v à khi c h úng đ ư ợ c n ối v ới các c ự c c ủa t hi ết bị, má k ẹp h oặc các thiết b ị đ ầu c u ối p hả i p h ù h ợp v ới tiết di ệ n ng a ng c ủ a dây v à phù h ợp v ới v ật li ệ u. Điều 90. Nối các tha n h cái Khi n ối c ác thanh c ái, ph ả i có c ác b i ệ n p h áp chố n g ă n mòn t ạ i đ iể m n ố i b a o gồm c ác bu lô n g, đ a i ốc v òng đệm cho p hù h ợ p v ới môi t r ư ờ n g. Kh i nối c ác kim lo ạ i k h ác n hau n h ư thanh c á i b ằng n h ôm v ới t h anh c á i b ằ n g đồ ng , ph ả i c ó bi ện p h á p ch ống ăn mò n đ iện h ó a tại chỗ n ối. Các máy cắt điện tr ê n 1000 V v à các b ộ tru y ền động của chúng. Điều 91. Giao, nhận, n gh i ệm thu máy c ắt Các máy cắ t ph ả i được ki ể m tr a ph ù h ợp v ới c ác m ục v ề k iểm đ ị nh gi ao h à ng, t h ành, ki ể m kiểm đ ị n h n gh i ệm thu đ ư ợc mô t ả trong Q u y c h u ẩ n Kỹ th u ật đi ệ n - T ậ p 5. Điều 92. L ắ p đ ặ t m á y cắt Khi l ắ p đặt máy cắt đ iệ n v à bộ truyền đ ộ ng p h ải d ù ng q u ả giọi đ ể căn chỉnh. Các máy cắ t nh i ều đ ầu k iểu b a bì n h p h ả i ki ể m tra chính x ác các đường trục. Điều 93. Hệ thống tru y ền động c ủa m á y cắt Các b ộ p hậ n truyền độ ng của m áy cắt điện (b ộ ph ậ n đ ón g, cắt, hãm, nhả c h ỗ) v à các cơ cấu bị tru y ề n đ ộ ng ( t i ế p đ i ện đ ộn g, lò x o c ắt, bộ p h ậ n gi ảm x óc) p h ải l àm v iệc đư ợ c nhẹ nh à ng, k hô ng b ị k ẹt, khô n g bị x ịt, khô n g bị co ng v ênh v à c h ắc c h ắn k hi đ ó ng c ắt. Điều 94. Các bộ phận liên kết tr o ng m á y cắt Các c h ỗ l i ê n kết b ằ ng bu lô n g c ủ a b ộ tru yền đ ộ ng, c ơ c ấu bộ truy ề n đ ộng c ủa c ác t i ế p đi ể m đ ộ ng v à tĩnh, của bộ p h ận dậ p hồ q ua n g, đều p hải đ ư ợc hãm c hắc. Điều 95. Cơ cấu v ận hành của m á y cắt Cơ c ấ u đ ón g của máy cắt ph ả i đư ợc h i ệu c hỉ nh s a o cho khi đ óng p h ần đ ộ ng kh ông b ị va đập m ạ n h. L ự c ép c ủ a các bộ p h ậ n truyền đ ộ ng p h ải đả m bảo h ãm chắc c h ắn. Khi đ ó n g, c ác bộ p h ận tr uyền đ ộn g b ằ ng đi ệ n p h ải làm v iệc chắc c hắn. Đi ệ n á p thao tác có t h ể gi ả m thấp h oặ c tăng cao. Các bộ tru yền đ ộ ng b ằng khí n é n cũng p h ả i làm v i ệc chắc c h ắn v ới áp l ự c k hi n é n cũ n g phải l àm v iệc chắc ch ắn tro n g đ i ều ki ệ n áp l ự c khi nén g i ả m th ấ p h oặc tă ng ca o, phù h ợ p v ới nh ữ ng quy đ ị n h n ê u tro n g Quy chu ẩ n kỹ t huật đ i ện (QTĐ) v à tài l i ệ u h ư ớ n g dẫn c ủ a n h à chế tạo. Các dao c á ch ly và bộ tru y ền đ ộ ng của chúng Điều 96. Dao cách ly Hệ th ố ng t r uyền c ủa d ao cá c h ly v à của các hệ thố n g k hác p h ải hoạt đ ộ ng t rơn tru v à chính x ác. Dao cá c h ly v à các th i ế t bị k èm the o p h ải đ ư ợ c cố đ ị n h c hắc c h ắ n t h eo q uy đ ị nh ở T ậ p 7, Đi ề u 80. Điều 97. T h ao tác dao cách ly Vô l ă ng ho ặc tay quay của bộ tru yền đ ộng ki ểu đ ò n b ẩ y khi đ ó ng c ắt dao c á ch ly v à máy cắt ph ả i có chi ề u c h uy ể n độ n g n h ư chỉ d ẫ n ở Bảng 3.19 . 1. Bảng 3.19.1. Chiều c h u y ển động của vô lă ng hoặc t a y qu a y bộ tru y ền động c ủa dao cá c h ly và máy c ắt Thao tác Chiều ch u y ển động Vô lăng C ửa t a y qu a y Đóng Theo ch i ều kim đồng hồ Lên trên h oặ c sang phải Cắt Ngư ợ c chiều kim đồng hồ Xuống dư ớ i hoặc sang trái Điều 98. Chốt tru y ền động Bộ p h ậ n c hốt ở bộ tru y ền đ ộng dao cá c h ly 3 p h a ph ải hoạt đ ộn g n hẹ n h à n g v à c h ắc chắn. Ở các v ị trí tận cùng, b ộ tru y ền đ ộ ng ph ải đ ư ợc c h ố t một cách tự đ ộ ng. Điều 99. H i ệu chỉnh dao cách ly Trạng th á i c ủa c ác t i ế p đi ể m k hi dao cách lý đ óng p hải đ ư ợc h i ệu c hỉ n h th eo s ổ ta y h ư ớng dẫn c ủa nh à c hế tạo. Điều 1 0 0. B ộ báo tín hiệu và k h óa liên độ n g của dao cách ly Góc cụm t i ếp đ i ểm c ủ a bộ truy ề n động d ù n g để báo tín hi ệ u v à khoá li ê n đ ộ ng, v ị trí dao cách ly, p h ải đ ảm b ảo phát tín hi ệu cắt s au khi l ư ỡ i da o di được 75% h à nh t rình v à c h ỉ phát tín hi ệ u đó n g k h i l ư ỡi c h ạ m vào h à n t i ế p x úc cố đ ị nh. Điều 101. Khoá liên động Cần c ó k h o á l i ên đ ộ ng g i ữ a dao c ách ly v à m áy cắt c ũ n g n h ư g i ữ a l ư ỡi cắt c h í nh v à dao nối đ ất cách ly. Các máy b i ến điện đo l ư ờ ng. Điều 1 0 2. Đấu tắt n h ững đ ầ u d â y chưa sử dụng N h ữ n g đ ầ u dây c h ư a s ử d ụ ng c ủa các c u ộ n d ây thứ c ấp ở máy b i ến dò n g đ i ện p hải đ ư ợ c đấu tắt. Trong m ọ i tr ư ờ ng h ợ p (trừ nh ữ ng t rư ờng h ợp đ ã ghi tr o ng thiết k ế ) một trong c á c đầu dây cu ộn d ây t h ứ cấp m áy bi ến d òng đ iệ n đặt trong mạch có đi ện á p từ 50 0 V t rở lên v à của máy biến đi ệ n á p đều ph ả i đư ợ c tiếp đ ất. Điều 1 0 3. K ết c ấu t h ép của m á y biến dò n g Các kết cấ u b ằ ng th é p để đ ặt máy biến dò ng đ i ệ n h ì n h x uyến t ừ 10 0 0 A t r ở lên, k h ô ng đư ợ c tạo n ên các m ạ c h t ừ kín x ung qu a nh 1 h ay 2 p h a. Các thi ế t bị phân phối l ắp ghép sẵn và c á c t r ạm biến áp trọn bộ Điều 1 0 4. C ửa c ủ a c ác vỏ tủ C ử a c ủa các t ủ p h ả i thao tác n h ẹ nh à ng v à c ó k h oá. G ó c q u ay c ủa c ử a p h ải l ớ n h ơ n 90 độ. Các n g ăn p h ải g iữ đủ chìa k hoá cho các tủ. Điều 1 0 5. Đặc tính t h i ết bị của các tủ khóa ch u y ển l o ại Đặc tính c ủ a các th i ết bị c ủ a các t ủ khoá ch uyển lo ạ i g ọn p hải p h ù hợp v ới yêu c ầ u k ỹ thuật và sổ tay của n hà c hế tạo. Cách s ơ n và ghi nhãn Điều 1 0 6. S ơ n và lắp b i ển báo Cô n g v i ệc s ơn p h ải đư ợc triển k h a i phù h ợp v ới mục đích chố n g gỉ d o yếu tố môi t r ư ờ ng. Biể n c ản h b á o p h ả i đượ c đ ặ t ở n h ữn g c h ỗ ng u y h i ể m mộ t c á c h p h ù h ợ p đ ể đà m b ả o a n to à n. Biển đ ánh số th i ết b ị, màu của c ác p ha… p hải đ ư ợc t r ình b ày p h ù h ợ p để s ử d ụ n g c h o bảo trì v à trong v ận hà nh… Thứ tự c ác pha p h ả i tuân theo n hậ n dạ n g p h a v à theo các yêu c ầu sa u: - Đối v ới các thiết bị p h â n ph ố i tro n g nhà s ử d ụn g dò n g x o a y ch i ề u 3 p ha a) N ếu c ác t h anh c á i đư ợc bố trí theo h ư ớ n g t hẳ n g đứng: cao n h ất là pha A, g iữ a là p h a B v à phía dư ới là p ha C. b) Các nh á nh c ủa t h anh c ái ch í nh: nh ánh t r ái - A , nhá n h g i ữ a - B, n h á n h p h ải - C ( nế u thanh c ái đ ư ợc nhìn từ tiền sả n h. Nếu c ó 3 t i ề n sả n h, cần nhìn t i ền s ảnh gi ữ a). - Đối v ới các thiết bị p h â n ph ố i n g o à i trời sử d ụ ng d ò ng xo ay chiều 3 pha. a) Tha n h cái g ần máy b i ế n thế: gần n hất - pha A, g i ữ a - p h a B, x a nhất - pha C. b) Các n há n h c ủa th a nh cái chí n h: n há n h b ê n trái - p h a A, nh á nh g i ữ a - pha B, n há n h bên p h ả i - p ha C ( N ếu máy b i ến t h ế được nh ì n từ phía đi ện áp c ao n hất). - Đối v ới d ò n g 1 c h i ều, đ ánh d ấu ch o tha n h cái đư ợ c sử dụ ng n h ư sau: a) Tha n h cái đư ợ c bố trí theo p h ư ơ ng thẳ n g đ ứ n g: Cao n hất là trung tính, ở gi ữ a là thanh âm ( - ), phía d ư ới là tha n h d ư ơng (+). b) Tha n h c ái đ ư ợc bố trí t heo p h ư ơ n g n ằm n g a n g: X a n hất là trung tính, ở gi ữ a là âm ( -) v à gần n h ất là d ư ơng (+) (thanh cái đ ư ợc nhìn từ tiền sả nh). c) Các nh á nh c ủa t h anh c ái ch í nh: nh ánh t r ái ( hoặc th a nh t r ái) là tr u ng tính, nh á nh g i ữ a là âm ( - ), p h ải l à d ư ơng (+) (thanh cái đ ư ợc nhìn từ ti ề n sảnh). Mục 2. CÁC MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC Điều 1 0 7. Quy định chung Các quy đị n h tro n g m ụ c này đ ư ợ c dù n g để l ắ p đặt các máy bi ế n á p ( k ể cả m áy bi ến á p tự ng ẫ u v à l ắp cuộn k h á n g có d ầ u) đ i ện áp đến 2 20 KV. Điều 1 0 8. S ấ y m á y b iến áp Việc c ó p hả i sấy máy hay không, p h ải c ăn c ứ v ào quy đ ịn h của n hà c hế t ạo v à tiêu c h uẩ n cách đ i ện c ủa máy b iế n á p v à p h ải l ậ p t h à n h b i ê n b ản có đ ại d i ện cơ q u an l ắ p v à g i ao thầu t h a m g ia . Điều 1 0 9. Vệ sinh m á y biến áp N g ă n p h òn g n ổ c ủ a má y b i ế n á p p h ả i đ ư ợ c la u s ạ c h b ụ i b ẩ n v à r ử a b ằ n g d ầ u b i ế n á p sạc h . Ng ă n ph òn g n ổ đ ư ợ c l ắp đặt s ao cho các đ ầ u c á p gần đ ó, c ác t h an h d ẫn v à các th i ết b ị ở gần k hô n g bị b ắ n v ấy dầu k hi có s ự cố x ảy ra. Điều 1 1 0. C ố định m á y b i ến áp Các bánh xe máy b i ến áp p h ải đư ợc chèn c h ắc v ề mọi phía. Điều 1 1 1. Ký hiệu má y bi ến áp Máy b i ến áp v à các th i ết bị k è m theo p h ả i đ ư ợc s ơ n v à đánh k ý h i ệu th e o q u y đ ị n h c ủa Đi ề u 1 0 6. Mục 3. CƠ CẤU CHUYỂN MẠCH CÁCH ĐIỆN BẰNG KHÍ (GIS) Điều 1 1 2. Quy định chung Các quy đ ịn h t ại p h ần n ày p h ải đư ợc áp d ụng cho c ô ng t á c l ắp đ ặt GIS. Điều 1 1 3. Điều kiện l ắp GIS Để n g ăn n g ừ a n g ư n g t ụ h ơi n ư ớc tro n g t h iết bị, thâm n h ập c ủa các v ật lạ v ào t rong th iế t bị,… công v i ệc lắp g h ép GIS cho các trạm ngo à i trời sẽ không đư ợc triển k h ai n ế u tr ời m ư a v à gió mạ n h . Nếu che m ư a v à c h ắ n bụi đ ư ợc th ực h i ện tốt ở khu v ự c l àm v iệc, nhiệt đ ộ v à độ ẩm đ ư ợ c g i ữ bằ n g k h ông khí k h ô một cách phù h ợ p, có thể c ho p h é p tr i ển k h ai công tác tổ hợp b ất kể thời t i ết nào. Ng o ài r a, các đ i ều k i ện của khu vự c làm v i ệc đ ể tổ hợp ph ải tuân thủ n h ư sau: - Độ ẩm 8 0 % h o ặc th ấ p hơn. - Độ b ụ i 20 CPM h oặc t hấp h ơn. - Tốc độ g ió nhỏ h ơ n h oặc b ằng 5 m/s. Điều 1 1 4. Chống bụi khi lắp ghép Trong q uá t rình lắp gh ép, tổ h ợ p, các bi ệ n p h áp c h ố ng b ụi n h ư v á c h n găn b ụi, l ư ới n gă n bụi, tấm n g ăn b ụ i p h ải đư ợ c th ự c hi ệ n p h ù h ợ p. Điều 115. Trang thiết bị cho công nhân Cô n g n h ân p h ả i sử d ụ ng đ ồ ng p h ục ch ố ng b ụi, mũ v à g i ầy. Các trang bị này p hải có tính khô n g d ẫ n đi ệ n để tr án h bám d í nh s ợi k i m l o ại do tĩnh đ i ệ n. Điều 1 1 6. Kiểm t ra t r ư ớ c khi lắp ghép Tr ư ớc khi b ắt đầu tổ h ợp, đấu n ối, bên cạ n h v i ệc làm s ạ ch bên tr on g bình c hứ a, các v ấn đề s a u p h ải được k iểm tra: - N ứ t v ỡ ở mặt bích và tấm đệm; - Rơi b u l ôn g v à đinh g him v ào tr o ng bì n h ch ứ a; - Bám dính các v ật ng o ại l a i v à v ết bẩn v ào dâ y d ẫn, các c h ỗ l ồ i trên d ây d ẫ n; - Vết xây x á t, bóc l ớp m ạ… trên t iế p đi ể m; - Vết xây x á t trên bề m ặ t nơi l ắ p v òng c h ữ O. Điều 1 1 7. Th ờ i điểm đ ấ u nối Vào t hời đ i ểm đấu n ối, p h ải lấy t r ọ ng t â m để dây d ẫ n bê n tr o ng đư ợ c n ố i thích h ợp kh ô ng bị q u á tải. Điều 1 1 8. Mỡ đ ấ u n ố i Phải s ử d ụ ng mỡ d ẫn đi ệ n cho cá c bộ p h ận đấu n ối c ủ a dây d ẫ n, sử d ụ ng mỡ chèn kín cho b ề mặt lắp v òng đ ệ m hình c h ữ O v à các b ề mặt làm k í n không kh í . Điều 1 1 9. Xiết bu lông Khi x i ết bu lông, p h ải s ử d ụ ng cờ lê qu a y. Điều 1 2 0. Th ờ i gian t i ếp xúc của chất hấp t hụ v ớ i kh ô ng khí Thời g ian t i ếp x úc của chất hấp t hụ v ới không khí (từ t hời đ iểm c hèn kín b ị hở tới th ời đi ể m tạo l ạ i chân k h ô n g) kh ô ng đ ư ợc q uá 3 0 phút. Bất cứ k h i nào b ể đư ợc tạo châ n k h ô ng ho ặc bị m ở, chất h ấ p thụ phải được thay mớ i tr ư ớc khi b ơm khí SF6. Điều 1 2 1. Bình chứa khí SF6 Tr ư ớc k hi b ơm khí SF 6 , bình ph ả i đư ợ c hút c hân k hô n g. Điều 1 2 2. Phân tích khí SF6 Một h oặc hai ngày sau khi b ơ m đ ầy khí SF6, p h ải ph â n tích khí S F 6; các giá t r ị p hân tích ph ả i đ á p ứ ng các tiêu chu ẩ n s a u đây: - Độ ẩm củ a khí; + Đố i v ớ i n h ữ n g th i ế t b ị khô n g c ó kh ả nă n g g â y ph â n tác h k hí : đ ộ ẩ m k h ôn g q u á 5 0 0 ppm. + Đối v ới n h ữ ng th i ết b ị có k h ả n ă ng gây phân tách khí: độ ẩm k hô n g quá 150 p pm. - Độ tinh khiết của khí; 97% v à cao h ơn. Điều 1 2 3. Kiểm t ra đ ộ lọt khí Sau khi b ơ m đ ầy k hí SF6, p h ải t hí n g h i ệm k iểm tra rò khí. Độ l ọt khí p h ải n hỏ h ơ n h oặc bằ n g 1% t r ong một n ă m. S au k hi k i ể m tra l ọt khí bằng thí n gh i ệm t h ử kín khí, p hả i tiến h à nh chố n g t h ấ m n ư ớ c cho các bộ p h ậ n chèn kín. Điều 1 2 4. H ệ thống van trong bình c h ứa k hí SF6 Sau k hi hút khí SF6 k hỏi bình c h ứ a, c ác v an c h ỉ đ ư ợc thao t á c s au k hi đã k hẳ n g định ng ă n cá c h khí v ới hệ thố n g p h ân p h ố i khí s a o cho khí k hô n g b ị hút từ các bình khác. Khi k ết thú c côn g v i ệc, các v an p h ải được k i ể m tra, p h ả i ở tình t r ạng thích h ợp v ới sơ đồ ph â n p h ối khí. Điều 125. Thu hồi khí SF6 Khi hút khí SF6 ra kh ỏ i bình, p h ả i sử d ụ ng th i ết bị thu h ồ i khí, không được đ ể k hí lọt ra ng o ài. Áp l ự c khí SF 6 ở m ỗ i b ình sau k hi hút p h ải nh ỏ hơn h oặc bằ n g 0.0 1 5 MPa. Điều 1 2 6. Kiểm t ra b ộ phận của GIS Mọi b ộ p h ậ n của GIS ph ả i đ ư ợc kiểm t r a t h eo các n ộ i du n g k i ểm tra t ại h iện tr ư ờ n g và kiểm tra h o àn th à nh t h eo n ộ i d u ng ở Quy ch u ẩn kỹ th u ật đi ệ n,Tập 5. Mục 4. CÁC BẢNG VÀ TỦ ĐIỆN Điều 1 2 7. Quy định chung Các quy đ ịn h trong m ục này đ ư ợc áp d ụ ng đ ể lắp c ác tủ đ i ện cùng các thiết bị đ i kèm. 1 Lắp các hệ thống kết cấu, đồng hồ đo, t h i ết bị và hệ thống thanh cái. Điều 1 2 8. N ối đ ấ t c á c h ệ thống không cách điện v ớ i vỏ tủ Mọi chi t i ết kim lo ạ i kh ông cá c h đi ện v ới tủ b ảng d ù ng đ ể cố đ ị nh c ác th i ết b ị v à t h a nh c á i đều p h ả i b ắ t cho dẫn đ i ện v ới v ỏ tủ. Điều 1 2 9. Đ ệ m cao s u cho m ột số thiết bị Các máy c ắ t, các đồng hồ tự ghi v à các rơ le c ó độ n hậy c ao n ê n đặt t rên các đ ệ m đàn hồi n h ư cao s u dày 3 - 4 m m . Điều 1 3 0. Lắp đ ặ t cầu dao và cầu ch ả y ố ng Các hàm c ầu d ao v à cầu c h ảy ố ng p hải đặt sao cho các l ư ỡ i d ao t iếp x úc n hẹ nh à ng v à khít chặt, không có các khe hở, k hô n g bị v ê n h bị kẹt. Điều 1 3 1. Biển báo th i ết bị mang điện Khi các th i ết bị đi ệ n, các kẹp đấ u dây v à các dây n g ă n gần c á c trang th i ết bị đ i ện áp 380/ 2 20 V t hì các bộ p hận ma n g đi ệ n p hải đ ư ợc bảo v ệ để tránh t r ư ờ n g h ợp con ng ư ời v ô ý chạm v ào. N h ữ n g n ơi đ ó p h ải có biển b áo v à phải s ơ n mầu k hác nhau. Điều 1 3 2. Lắp đ ặ t cô n g tơ Việc l ắ p c á c công tắc t ơ, khởi đ ộ ng từ t ha n h d ẫn của m ạch n h ị thứ v à nối đất ở các tủ , bả n g đ i ện p hải t h eo đú ng tài l i ệ u thiết kế. Điều 133. Thiết bị và thanh cái trong tủ Các th i ết b ị v à các t h a nh c ái c ủ a các t ủ ( c ubicle) c ũ ng n hư c ủ a c ác dây d ẫn c hí nh v à c á c dây dẫn nh ánh p h ả i đ ư ợc đ ấu nố i phù hợp v ới quy đ ị n h tại Đ i ều 8 5 v à 90, Tập 7. Điều 1 3 4. C ố định th i ết bị đóng cắt Các bu lô n g v à c h ốt c hẻ đ ể cố đ ị nh các th i ết bị đ ó n g c ắ t ở các n g ă n tủ đ ều ph ải có b i ện ph á p n g ăn n g ừ a tự n ới lỏng. 2 C á ch sơn và ghi ký h i ệu Điều 1 3 5. S ơ n tủ và cá c thiết bị kèm theo Các t ủ b ảng v à các th i ết bị kèm t h eo p h ả i đư ợc s ơ n v à đặt ký h i ệu theo quy đ ị nh t ạ i Đ i ều 106, Tập 7. Mục 4. CÁC BẢNG VÀ TỦ ĐIỆN Điều 1 3 6. Quy định chung Các quy đ ịn h trong m ục này áp d ụ n g rộng rãi đ ể lắp đặt các dây d ẫ n c ủa mạ c h đ i ều khiể n, đo l ư ờ n g b ảo v ệ, liên động và tín hi ệ u, nghĩa là cho tất c ả các mạ c h t hứ cấp đ ặ t trong các ng ă n th i ết bị p h â n ph ối, các t ủ, bả n g đ iều kh i ể n, v à c ác tủ, b ảng đi ề u k h i ể n các tổ máy công ng h ệ . Dâ y dẫn đ i ện Điều 1 3 7. D â y dẫn đi qua tư ờ ng, tủ điện Khi đ ặt các dây dẫn v à cáp x uyên, v ư ợt phải đ ảm b ả o các yêu cầu sa u: a) Đối v ới t ườ ng bê t ô ng v à t ư ờng đ á, dây, c á p điện p h ải l uồn tr o ng ố ng th é p h a y ố ng cách đ i ệ n h oặc qua các lỗ có hộp sắt. b) Đối v ới c ác n g ăn t ủ bằ ng k im l o ại, p h ải đặt trong các ố ng cách đ i ện hay t h a nh c á ch đi ệ n hình ră ng l ư ợc. c) Đới v ới các ngăn tủ bằ ng v ật liệu c ách đ iện thì cho p h ép đ ặt tr ự c tiếp. Điều 1 3 8. D â y dẫn n ối v ớ i các t hiết bị có d ầu Các dây d ẫ n n ối v ào t h i ết b ị có d ầ u ( nh ư đ ến rơle h ơi) p h ải c ó l ớ p cá ch đ i ệ n c h ị u d ầu và có sự b ảo v ệ để trá n h c ác hư hỏ n g v ề cơ học. Điều 1 3 9. Đấu d â y vào hàng k ẹp Các dây d ẫ n v à cáp r u ột đồng nh i ều sợi nối - v ào các hàng k ẹp đ ấ u dây v à thiết bị đ ều ph ả i có các đầu h a y c ác v òng k h uyên đ ư ợc ép c hặ t . C ho p h é p uố n các đ ầ u cáp t h à n h hình v òng k huy ê n v à hàn l ạ i. Điều 140. Ghi chú Các r u ột dâ y dẫn v à cáp n ố i v ào c ác k ẹ p đ ấu dây p h ả i có độ d ài dự t rữ c ần t h iết để k hi b ị đ ứ t có t h ể n ối l ạ i v ào các đầu k ẹ p. Điều 1 4 1. D â y dẫn qua các bộ phận thường x u y ên đ óng mở Khi ph ả i ké o d â y d ẫn qua cá n h c ử a hay các bộ p h ận t h ư ờ n g p h ả i đó n g m ở ( c ử a t ủ bảng đi ệ n…) p h ả i là l o ại dây có r u ột đ ồ n g mềm. Các hàng k ẹp đ ấ u d â y Điều 1 4 2. Đối v ớ i th i ết bị phân phối 1000V t r ở lên Phải s ử d ụ ng kẹp đ ấu dây cho cá c th i ết bị p h ân p h ối từ 10 0 0 V trở lên, các c ụ m tiếp đ i ể m của máy c ắ t điện v à d a o cách ly p hải b ố trí đ ể ki ể m tra, bảo d ư ỡ ng hoặc x ử lý v ẫn khô n g ph ả i cắt đ iệ n mạch s ơ cấp. Điều 1 4 3. Quy định đ ối v ớ i kẹp nối Các k ẹp n ố i dây k h ô ng đư ợ c để g ỉ, bám b ụ i v à hư h ạ i v à p h ải đ ư ợ c cố đ ịnh c hắc c hắn. Các h à n g kẹp n ố i dây của các tủ c ủa th i ết bị p hân p h ố i p h ải đ ư ợc đ ặt trong h ộ p. Các ký hi ệ u Điều 1 4 4. Mạch thứ c ấp Các dây d ẫ n c ủ a m ạ ch thứ c ấp p h ải đ ư ợ c n ối v ới hà n g k ẹp, n ối v ới các đ iểm ti ếp x úc c ủ a đồ n g hồ đ o v à các th i ết bị theo n h ư sơ đồ n ối c áp. Điều 1 4 5. Biển ký hi ệ u ở cuối đư ờ ng d â y Các b i ển k ý hiệu ở c u ối các dây dẫn v à ống bọc đầu d ây ph ả i được làm b ằ n g v ật li ệu cách đ i ệ n. Mục 6. HỆ THỐNG ẮC QUY ĐẶT CỐ ĐỊNH Điều 1 4 6. Quy định chung Các quy đ ịn h ở phần n ày được áp dụng c h o v i ệc l ắ p đặt các ắc quy a x ít chì kín v à các ác quy kiềm k í n. Hệ thống thanh d ẫn Điều 1 4 7. H ệ thống thanh d ẫn Nên dù n g c ác tha n h d ẫ n trần b ằ ng thép, đ ồ ng, nh ô m h o ặc hợp kim. Điều 1 4 8. C ố định thanh dẫn Các th a nh dẫn p h ả i đ ư ợc c ố đ ị nh c h ắc c h ắn v ới puly ho ặc sứ c ách đi ệ n. Điều 1 4 9. Các ngăn c ủa ắc quy Các t h a nh dẫn, các t h anh n há n h v à các ng ă n c ủ a ắc quy ph ả i được n ối c h ắc ch ắ n t heo quy đ ịnh t ạ i Đi ề u 85 v à Đi ề u 90. Lắp đ ặ t hệ thống ắc quy (accu) Điều 1 5 0. B ể ch ứ a c ủa ắc quy Các b ể của các ắc quy chì - a x ít v à ắc quy ki ề m khô n g đư ợc để rò g ỉ du n g dị c h đ iện p h â n . Điều 1 5 1. N ạp ắc quy Quy trình n ạp ắc quy c hì - a x its v à ắc quy k iề m p h ải t uâ n theo yêu cầu c ủa nh à c hế t ạo. Ắc quy k hô ng đ ư ợc nạ p quá m ứ c. Điều 1 5 2. Cách s ơ n và ký hiệ u Ắc quy v à các th i ết b ị k èm theo p h ải đ ư ợc s ơ n v à ghi ký h i ệ u theo q uy đ ị nh tại Đi ề u 1 0 6. Mục 7. BỘ TỤ ĐIỆN ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT Điều 1 5 3. Quy định chung Các quy đị nh tro n g m ục này đư ợ c áp d ụ ng để l ắ p các bộ tụ đ i ện hoặc t ừ ng bình tụ đ i ệ n lo ạ i c ách đi ện g i ấy d ầ u đ ể tă ng c ao hệ số c ông s u ất c ủa t h iết trí đi ệ n x oay c h i ề u t ầ n s ố 50 Hz v à đ i ện áp đến 1 10 kV. Các tụ đi ệ n Điều 1 5 4. Tiếp địa của tụ điện Công tác t i ếp đ ị a các tụ ph ả i tuân theo quy đ ịnh tại Chư ơng V, T ập 7 “Hệ thố n g nối đ ất”. Đặc b i ệt, b ộ p h ận che đậy c ác tụ ph ả i đ ư ợc nối đất bằng cá c h n ối v ào giá c ủ a tụ h o ặc dây nối đ ất. Các dây n ố i đất ph ả i đư ợc bố trí th u ận t i ện c h o v i ệc thay tụ trong q uá trình v ận h à nh. Cách s ơ n và ký hiệ u Điều 1 5 5. S ơ n tụ điện Các tụ p hải đư ợ c sơn v à ghi ký h i ệ u theo q uy đ ị n h ở Tập 7, Đi ề u 1 06 . Chư ơ n g 4 CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG Điều 1 5 6. Quy định đ ối v ớ i hệ thống chiếu sáng Lắp đặt th i ết bị đ iện c ho hệ t hống ch i ế u s á n g tr o ng n h à v à n g oài t r ời ph ả i tuâ n t h e o qu y đ ị n h h i ện h ành. Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 5 7. D â y dẫn để đ ấ u nối Các đ ầ u d â y c ủ a c áp v à d ây dẫn r uột đ ồ n g, n hôm n ố i và o các thiết bị, t ủ đ i ện, đèn v.v... ph ả i theo c ác quy đ ị nh tro n g c h ươ ng này v à c h ư ơ ng 6 ( c ách đặt dây d ẫ n đ i ệ n). Các đ ầ u dây n ố i v ào các t h i ết bị , t ủ đ iện v à đèn p h ải đ ể d à i t h ừ a 1 đo ạ n d ự p h òng để còn n ối l ạ i khi dây bị đ ứ t. Điều 1 5 8. K ết c ấu c ủ a th i ết bị chiếu sáng Các b ộ p hậ n kết cấu c ủa th i ết trí ch i ế u s á ng n h ư : giá đ ỡ, móc, h ộ p, cần, các chi tiết c ố đ ị n h liên kế t … đều p h ả i được m ạ h oặc s ơ n c h ống g ỉ. Mục 2. ĐÈN CHIẾU SÁNG Điều 1 5 9. B ố trí đèn chiếu sáng Phải k i ểm t ra v iệc bố trí các đ è n c h i ế u s áng t heo d â y d ẫ n v à th e o đ ộ c a o quy đ ịnh c ủ a t à i li ệ u t h iết kế . Khi l ắ p đ ặ t các đ è n c h i ế u s áng ở n ơ i c ô n g t r ì nh k i ến tr úc c ó h oa v ăn v à c á c v ật trang trí t h ẩm mỹ... thì ph ả i theo đúng v ị trí quy đ ịnh củ a tài l i ệu th i ết kế. H ư ớng ch i ếu s á n g củ a đ èn p h ải rọi t hẳ n g x uố n g p h í a d ư ớ i nếu k hô n g c ó qu y đ ị nh riêng của tài li ệ u thiết kế. Điều 1 6 0. K ết c ấu cố định th i ết bị chiếu sáng Các k ết c ấ u cố đ ị n h th i ết b ị chiếu sáng p h ải t í nh t o án sứ c ch ị u g ấp 5 l ầ n k h ối l ư ợ n g th i ế t bị, đ ồ ng t h ời p h ải tí n h toán s ứ c b ền n ếu có n g ư ời đứ n g trên n ó t h ao tác l ắp r áp v à s ửa ch ữ a. Đ ố i v ới giá h o ặc cột treo đ è n c hùm p h ứ c tạp ph ả i tính c ộng thêm 80 kg. Điều 1 6 1. Đèn pha chiếu sáng Mỗi đèn p h a đ ề u p hải đư ợ c đ i ều chỉ n h t i ê u c ự cho đ úng theo h ì nh dá n g v ùng sáng ( h o a sán g ) trên mặt p h ẳng đứng, n ế u khô n g có m ặt ph ẳ ng đ ứ n g thì v ùng sá n g đ ư ợ c lấy th e o mặt ph ẳ ng ng a ng k h i thân đ èn ph a đặt n g hi ê ng đ ế n g ó c lớn n h ất, sau đó đi ề u chỉ n h l ạ i góc ng h i ên g v à đèn theo tài liệu t hiết k ế. Sa i số g óc q u ay v à độ n ghiêng c ủ a đường tim đèn k hô n g cho p hép q uá 2 o Đèn pha p h ả i đ ư ợc c ố đ ị nh c h ắc c h ắn v ào bộ p hậ n qu a y. Điều 1 6 2. Đèn kiểu k í n, c h ống b ụi Đèn c h i ếu sáng k i ể u kín, kiểu ph òng b ụi v à các ki ể u t ư ơng tự đ ều phải c ó g i oă n g, ph ả i chèn kín lỗ đút dây v ào đèn n ếu đ èn không có nắp đ ậy. Điều 1 6 3. Đèn cho các gian nhà dễ nổ Đèn chi ế u s áng các gi a n n hà dễ nổ p h ải lắp c h ặt có gi o ă n g kí n. Các đai ốc t ai h ồn g … p h ải v ặn chặt, chỗ l u ồn d ây dẫn v ào đ è n ph ả i chèn chắc c h ắn phù h ợp v ới cấu tạo củ a đèn. Điều 1 6 4. Đấu nối đèn vớ i d â y d ẫn Khi nối đ è n c h i ếu s á n g v ới dây d ẫ n tro n g c ác nhà ở, n hà công c ộ ng sinh h o ạt, các x ư ở ng sản x uất n ê n dù n g các kẹp đ ấu dây. Điều 1 6 5. N ối đ ấ t thân đèn Ở các l ư ới đi ệ n q uy đị nh p h ả i n ố i đất thân đè n v ào d â y trung tí n h t h ì khô n g đư ợc n ố i v ào dây p ha. Q uy đ ị nh n à y kh ô ng qu y đ ị nh cho các đ ồ d ùn g di đ ộ ng v à đ è n b àn ( v ì chúng đư ợ c n ố i v ào l ư ới đ iện bằ n g phí c h c ắm). V ớ i h ệ t h ố n g n ố i đ ấ t trun g tính , t h ì n ố i đ ấ t thâ n ( v ỏ ) đ è n ch i ế u sán g đượ c t h ự c h i ệ n n h ư sa u : - Khi dây d ẫ n đặt trên b ề mặt nối thì dây nối đ ấ t của đèn v ới dây tr un g tính phải là dây mềm v à đi ể m nối đ ất ở v ị trí cố đ ị nh đèn gần n hất. - Khi dây d ẫ n bọc cá c h đ iện n ằm tr o ng ố n g t h é p lắp v ào th â n đèn q u a p h ụ k iện ch uy ê n dùng thì thân đèn được nối d ây tr u ng tính t ại n gay đ èn. Điều 1 6 6. D â y dẫn tại đui đèn Khô n g đ ư ợ c làm h ư h ỏng dây d ẫ n ở c hỗ lu ồ n v ào đ èn v à các t i ếp đ iểm của đ u i đèn p h ải khô n g c h ịu l ự c cơ h ọc. Điều 1 6 7. D â y dẫn bên trong giá đỡ hoặc trong ống Cấm n ối dây d ẫ n bên t rong g iá đỡ hay tro n g ống d ù ng đ ể l ắp đặt đ èn. Dây d ẫ n b ọc c hì ph ả i đ ư ợc c ố đ ị nh c h ắc chắn trên t ư ờ n g h o ặc đỡ đ è n . Điều 1 6 8. C ần treo đèn C ần treo đ èn có thể l à m b ằ ng ống th é p với chi ề u dày thích h ợ p để c h ị u l ự c cơ h ọc v à phả i đư ợ c c ố đ ị nh c h ắc c h ắn v ào giá đỡ đ è n . Điều 1 6 9. D â y dẫn cấp điện cho đèn chiếu sáng công c ộng Dây d ẫn c u ng c ấ p đ i ện cho các đ èn ch i ếu sán g c ô n g cộ n g ph ả i d ù ng dây m ề m ruột đ ồng v ới mặt cắt khô n g n h ỏ hơn 0,4 m m 2 cho đ è n trong n hà v à 1 m m 2 cho đèn ng o ài trời. Điều 1 7 0. D â y dẫn cho các thiết bị chiếu sáng Dây d ẫn cu ng c ấ p đ i ện cho các th i ết bị chiếu sáng ph ả i c ó cách đi ệ n chịu đ ư ợ c đi ệ n áp x oay ch i ề u 500 V v à đ i ện áp 1 ch i ều 1 0 00 V. Điều 1 7 1. D â y dẫn cho thiết bị chiếu sáng c ục bộ Dây c ung c ấp đ i ệ n ch o t h i ết b ị ch i ếu s á ng c ụ c bộ nên d ùng l o ại dây hai r u ột đ ồng mềm, mặt cắt n h ỏ n h ất là 1 mm 2 k hi đè n đặt trên k ết cấu, g iá đỡ cố đ ị n h. Đồ n g t h ờ i ph ả i t u ân theo các yê u cầu s a u: a) Các dây d ẫ n ph ả i đặt trong g iá đỡ hoặc c ó b i ệ n ph á p bảo v ệ dây kh ô ng b ị h ư h ỏ ng do l ự c tác dụ n g cơ học. b) Dây dẫn ở bên tr o ng c ác bộ p h ậ n có b ả n lề k hô n g được bị c ă ng h o ặ c x oắn. c) Các lỗ để l u ồn d â y d ẫ n v ào trong c ác giá đỡ p hải c ó đư ờ ng kính tố i thi ể u là 8 m m, c h ỉ cho p h ép móp m éo c ục bộ còn l ại là 6 m m. Tại n h ữ ng chỗ l u ồn d ây v ào phải dù ng các ố n g g h en cá c h đ iệ n. d) Các k ết cấ u, giá đ ỡ di động c ủa t hiết b ị ch iế u sá n g p h ải loại t r ừ k h ả năng l à m th i ết bị chi ế u s á ng x ê d ịch h oặ c đu đ ư a. Điều 1 7 2. Đèn và th iế t bị ngoài trờ i Ở n h ữ n g c hỗ l u ồn d ây dẫn v à cáp v ào đèn v à th i ết bị đ ặt ng o ài t r ời p hải c ó g i o ă ng kín. Điều 1 7 3. Các thi ế t bị chiếu sáng chịu chấn động, r u ng Thiết b ị ch i ếu s á ng t rê n cần t r ục hay trên các thiết b ị c h ịu c h ấn động, ch ị u r un g p h ải treo bằng các p h ụ k i ện k i ểu đàn h ồi. Điều 1 7 4. Đèn chiếu sáng phòng nổ Ở n h ữ n g n ơi để c ác v ật dễ cháy, nổ, nguy h i ểm, (kể c ả trong n h à v à ngoài t r ời) thì p h ải lo ạ i trừ k h ả nă n g n g ư ờ i v ô ý chạm v ào dây d ẫ n, đui đ èn v à bó n g đ è n . Trong các ph ò ng nhà ở, các b ộ đ èn c h i ế u s á ng b ằng kim l o ại t r eo v ào móc c ố đ ị n h bằng kim l o ại ph ả i có v òng đ ệm cá c h đ i ện. Mục 3. CÁC THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Điều 1 7 5. M á y c ắt hạ cáp và c ầ u ch ả y Các máy c ắ t hạ áp v à cầu ch ả y ki ể u nút v ặn phải đ ư ợc đ ấu v ào lư ớ i điện s a o c ho khi t h áo nút v ặn ra thì ở phía s a u cầu c h ảy hoặc máy c ắt hạ áp kh ông c òn đ i ệ n n ữ a. Điều 176. Công tắc đ èn V ị t r í cô n g t ắ c th ư ờ n g đ ặ t ở l ố i đ i ( p h í a tr o n g h o ặ c n goà i ) sa o ch o chú n g k h ôn g b ị ch e kh uấ t kh i đ ó ng- m ở c ửa . Cá c côn g t ắ c ở b u ồn g tắ m , n h à v ệ sin h c ầ n b ố t r í ở p h í a ngo à i c ửa. Điều 1 7 7. Vị trí đ ặ t công tơ Các máy đ ếm đ i ệ n n ă ng ( c ông t ơ ) đặt trên b ảng tủ t ư ờ ng p h ả i đư ợc cố đ ị nh chắc c h ắ n. Độ cao đặt máy đ ế m đ i ện theo thi ế t kế quy đ ịn h . Điều 1 7 8. Khi d â y dẫn đ ặ t nổi Khi dây d ẫ n đi ệ n đặt nổi, các th i ết bị đều p hải đ ặt trên đệm cách đi ệ n dầy ít nhất 10 m m nếu c ấu tạo của thiết b ị khô n g có l o ại đ ế c h u y ên d ù ng đ ể lắp t r ự c ti ế p lên t ư ờng. Mục 4. CÁC BẢNG ĐIỆN PHÂN PHỐI Điều 1 7 9. Yêu c ầu l ắp đ ặ t bảng điện Phải đ ặt các bảng đ i ệ n trong t ủ thép có c ử a bằ n g thép, tôn ho ặ c c ử a th é p g h ép kính c ó khoá; đ ồng thời p h ải c ó l ỗ l u ồn d ây bịt kín. Yêu c ầu này áp d ụng c ho c ác đ ố i t ư ợ n g sau: a) Các bả n g đ i ện đặt ở trong các gian điện v à p h òng thí n g hiệm. b) Các b ả ng đ iện đặt ở đ ộ cao t ừ 2,5 m trở l ê n (trừ c ác bả ng đ i ệ n đ ặt trong b u ồ n g t h a n g máy c ủ a n h à ở v à nhà dân dụ n g ). c) Các bả n g đ i ện mà tủ t h ép là 1 ph ầ n kết cấu c ủa b ả ng đ i ệ n đó. d) Các bả n g đ i ện có máy đếm đ i ệ n đ ặt cho n h à ở. e) Các bả n g đ i ện đặt trong h ốc t ư ờ ng. Điều 1 8 0. Lắp đ ặ t bả n g điện g i ữ a các bộ ph ận mang điện Khi đặt b ản g đ iện g i ữ a các b ộ ph ận ma n g đ i ện hở v à c ác b ộ ph ậ n k im l oại k h ông m a ng đi ệ n thì p h ải đảm b ảo có khoả n g c á c h n hỏ nhất là 20 mm tính theo bề mặt cách đ i ện và 12 mm tính theo k h o ả ng cách hở k hô n g khí. Sơ đồ đ ấ u đi ệ n p hải đ ảm b ảo k h o ảng c ách g i ữ a c ác b ó n g đ i ện v à c hỗ n ối v ới đ ư ờ n g d â y cung cấp đ i ện đ ủ l ớn đ ể k h ông có đi ệ n áp trên các b ộ p h ậ n đ ộ ng c ủa các th i ết b ị đó n g c ắ t (máy cắt h ạ áp l ư ỡi da o của c ầ u d ao) k h i ch ú ng ở v ị trí cắt. Điều 1 8 1. Vị trí đ ấ u n ố i d â y dẫn vớ i bảng điện Vị trí các t i ế p đ i ểm để n ối dây ra v ới b ả ng p h ải đặt ở c hỗ d ễ k i ểm tra, s ử a c h ữ a. Các b ả ng có các tiếp điểm bố tr í ở phía s a u p h ải l à b ảng k i ể u b ản l ề h o ặc ph ả i đ ả m b ảo kho ả ng cách từ m ặt sau của b ả ng đ ế n t ư ờ ng th e o quy đ ị nh tr o ng bả n g 4.26 . 1 . Bảng 4.26.1. Kh o ảng cách n h ỏ nhất từ bảng đ iện đến tường Kích thước của bảng điện tính theo chiều ngang (mm) Khoảng cách nhỏ nhất từ mặt sau của bảng đến tường (mm) 400 500 800 1200 200 300 400 600 Điều 1 8 2. Các v ị trí luồn d â y vào t ủ điện Các l ỗ để l uồn dây d ẫ n v ào các hộp thép ( tủ ) v à các n g ăn tủ bằng v ật liệu d ẫn đi ệ n ph ả i có các ố ng gh e n cá c h đi ệ n. Điều 1 8 3. Ký hiệu và đánh số trên bảng điện Các b ả n g đ iện p h ả i đ á nh ký h i ệu chỉ rõ: Số h iệu, c ô ng d ụng c ủa b ả ng v à số li ệ u của từng lộ ra. Khi trên cùng m ột b ả ng có nh i ều p h a k hác n h au thì p h ải có c ác ký hiệu r õ rà ng v à sơn m à u p h ân b i ệt cho t ừ ng p ha. Điều 1 8 4. Đấu nối thiết bị v ớ i b ả ng điện Đầu n ố i cá c thiết bị vớ i b ả ng đ i ện ph ả i tuân theo tài li ệ u t hiết k ế v à p hải cân b ằ n g p h ụ t ải ph ả i g i ữ a c ác p h a. Chư ơ n g 5 HỆ THỐNG NỐI ĐẤT Điều 1 8 5. Quy định n ối đ ấ t Khi l ắp đặt hệ th ố ng n ố i đất ở các t hiết b ị đ iện x oay ch i ều v à một ch iề u p h ải t u ân theo c ác quy đ ịnh củ a ch ư ơ n g n à y. Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 8 6. Yêu c ầu nối đ ấ t Phải n ối đ ấ t các bộ p h ận k im l o ại của c ác t h i ết bị đ i ện c ó t hể mang đ i ện n ế u c ách đ i ện b ị hỏ ng a) Đối v ới đ iệ n x oay c h i ề u h o ặc 1 c hi ề u có đ iệ n áp t ừ 50 0 V t rở lên trong m ọ i tr ư ờ ng hợp. b) Đối v ới đ iệ n x oay c h i ề u v à 1 chi ề u có đ i ệ n á p tr ê n 12 V ở c á c g i a n nhà n guy hiểm v à đặt ở các thiết bị n g o ài t rời. Khô n g p h ải nối đất các th i ết trí điện x oay chi ề u đến 1 2 V v à thiết trí đi ệ n 1 ch iề u 1 1 0 V trừ tr ư ờn g hợp c ó q u y đ ị n h đặc biệt. Điều 1 8 7. Các v ị trí dễ nổ, các t hiết bị dễ n ổ Trong c ác g ian d ễ nổ v à ở các thi ế t trí dễ nổ đặt ng o ài t r ời, phải th e o n h ữ ng y êu cầu riê n g. a) Các tr a ng t h i ết b ị đ i ện x oay ch i ề u d ư ớ i 1 2 7 V v à 1 ch i ều d ư ớ i 2 2 0 V đều p h ả i n ố i đất. b) Khi n ố i đất ph ả i d ù ng dây d ẫ n tr ầ n hoặc dây bọc cá c h đi ệ n chu yê n dù n g để nối đ ất hay c á c d â y trung tín h . Việc l ợ i d ụng c ác kết cấu n hư ố ng d ẫ n v ì kèo, v ỏ kim l o ại (t r ừ v ỏ nhôm c ủ a cáp), v ỏ chì của c á p v . v … c h ỉ được coi là b i ện p h áp ph ụ. c) Các tu y ến nối đ ất chính ph ả i đ ư ợ c đấu v ào c ác v ật nối đ ất ít nhất ở hai đ i ể m v à n ên nối t ạ i các đ ầu h ồ i c ủ a nhà. Điều 1 8 8. Các bộ p h ận phải nối đ ấ t a) Vỏ máy đ i ệ n, máy biến áp, các thiết bị, các đ èn c h i ếu sá ng v.v… b) Bộ truy ề n đ ộng c ủa các khí cụ đ iệ n. c) Các cuộn d ây thứ c ấp của m á y b i ến đ i ện đ o l ư ờ n g . d) Khu n g c ủ a tủ bả n g đ i ện phân ph ố i, tủ đi ề u kh iể n v à các tủ, bảng đi ệ n khác. đ) Các kết c ấ u kim l o ại c ủa trạm bi ế n áp v à các thiết bị p hâ n ph ố i n g o à i trời, v ỏ kim lo ại các h ộ p c á p, v ỏ kim l o ại c ủ a cáp ( kể cáp k i ể m tra v à d â y dẫn) ống thép l u ồn dây d ẫn đi ệ n v . v… e) Các r ào chắn, l ư ới ch ắn h a y tấm c hắn b ằng kim l o ại đ ể bảo v ệ c ác bộ p h ậ n mang đi ệ n, các dàn, các x à, các sàn thao tác b ằ ng kim loại v à các bộ ph ậ n khác có t h ể mang đ i ện áp. g) Các c ột thép và bê tông cốt thép ĐDK v iệc n ối đất c ác kết cấu ph ải th e o đ ún g qu y đ ị n h của t à i l i ệu t h iết k ế . Điều 1 8 9. Các bộ p h ận không phải nối đ ấ t: a) Các p h ụ k i ện v à các thiết bị l ắp đ ặt trên cột gỗ Đ DK v à trên các kết cấu bằ n g gỗ c ủa trạm bi ế n á p n g o à i trời sau đây n ế u k h ông có yêu c ầu p h ải b ảo v ệ t r ánh q u á đ i ệ n áp khí quy ể n. - Phụ k i ện c ác cách đi ệ n treo. - Chân cá c h đi ệ n đ ứ ng (ty). - Các giá đ ỡ, cần đèn có ch ụ p đ è n . b) Các thiết bị đặt trên các kết cấu kim lo ạ i đã đ ư ợc n ối đấ t , nh ư n g bề mặt tiếp x úc g i ữ a thiết bị v à k ết cấu kim loại p h ả i được đá n h s ạ ch v à khô n g được sơ n. c) Vỏ c ủa c ác đ ồ ng hồ đ o l ư ờ ng đ iệ n, rơ le đ ặt trên các b ảng, t ủ đi ệ n, t h à nh tủ thiết b ị ph â n p h ối. d) Các đ ư ờ ng ray ở n h à máy đ iện, t r ạm b i ến á p v à các x í n g h i ệ p cô n g n ghiệp. đ) Các bộ p h ậ n t h ư ờ n g p hải t h á o ho ặc m ở r a ở các t ủ th iết bị p h ân p h ối, c ác rào chắ n các tủ, các c ử a c ác k h ung b ằng kim lo ạ i v.v … đã được n ối đất. e) Các dụ n g cụ sử d ụng đ iện c ó cách đi ệ n cao g ấ p đôi. Điều 190. Th a y thế nối đ ấ t của th i ết bị Cho p h é p thay t h ế n ố i đất của t ừ ng đ ộ ng cơ điện các thiết bị đ i ện k hác đặt trên các máy chính b ằng cách t r ự c tiếp n ối đ ất thân bộ máy chính, n h ư ng p hải đảm b ảo t i ếp x úc tốt g i ữ a các t h ân th i ết bị v ới thân máy chính. Điều 1 9 1. N ối đ ấ t các trang thiết bị N h ữ n g bộ ph ậ n c ầ n n ối đ ất của t rang t h i ết b ị đ i ện ph ả i dù n g d â y riêng để n ối v ào hệ nối đất chính. Cấm nối đ ấ t nối ti ế p n h i ều b ộ p hận cần n ố i đ ất bằng một dây d ẫn v ào hệ th ố ng nối đ ất chính. Điều 1 9 2. Tận dụng các vật nối đ ấ t tự nhiên Khi t h ự c h iệ n nối đất n ê n tận d ụ ng các v ật nối đất t ự n h i ên: a) Các ống d ẫ n n ư ớc v à ống k im lo ạ i khác chôn d ư ớ i đ ất, trừ ố ng d ẫn nhiên l i ệ u l ỏn g , ống d ẫn n hiên l i ệu k hí dễ cháy n ổ . b) Các ố ng t ư ới n ư ớc. c) Các kết c ấu kim l o ại c ủ a các công trình x ây d ự ng c h ôn đ ất 1 ph ầ n. d) Các tấm c ừ bằng k im l o ại c ủa các công trì n h thuỷ l ợ i… đ) Các v ỏ chì của cáp c hôn tr o ng đất (trừ v ỏ nhôm c ủ a cáp ph ả i c ách đ i ện v ới đất). Tr ư ờ ng h ợ p chỉ d ù n g v ỏ cáp làm v ật nối đất thì ít nhất p h ải có 2 c áp. Điều 1 9 3. Đấu nối hệ thống nối đ ấ t tự nhiên v ớ i hệ t h ống nối đ ấ t chính Các v ật n ối đất t ự n h iê n p h ải đ ư ợ c n ố i v ới h ệ th ố ng n ố i đất chính ít nhất là 2 đi ể m khác nh a u. Yêu cầu n à y k h ông q uy đ ịn h cho tr ườ ng h ợ p các nối đất l ặp lại c ủ a dây trung tính v à các v ỏ kim l o ạ i của c áp. Đ i ều 1 9 4. Đặt hệ th ố ng nối đ ấ t khi x â y d ự ng công trình N ê n á p dụn g cá c v ậ t n ố i đ ấ t ki ể u ch ô n sâ u , n h ữ n g v ậ t n ố i đ ấ t nà y đư ợ c t h ự c h iệ n k ế t h ợ p đ ặ t tron g l ú c th i côn g món g cá c côn g trì n h x â y d ự n g d â n d ụ n g v à c ô n g n g h i ệ p c ũ n g n h ư ĐD K . Mục 2. ĐẶT CÁC DÂY NỐI ĐẤT Điều 195. Dây nối đất Dây d ẫ n n ố i đ ất thông t hư ờ ng d ùn g b ằng t h ép . Y êu c ầ u n ày k hô n g á p d ụng c ho các dụ ng cụ h oặc t h i ết bị d ù ng đ iện di đ ộng, các đườ n g c áp ch i ếu sáng th u ộc hệ t h ố n g 3 pha 4 dây v à nh ữ ng tr ư ờ n g h ợ p d ùng t h ép sẽ gặp k h ó k h ăn v ề mặt kết cấu. Các dây dẫ n n ố i đất b ằng t h ép p h ải c ó mặt cắt kh ô ng bé h ơ n các số l i ệu đ ã nêu trong bả n g 5.11 . 1 . Cấm dùng các dây dẫ n trần b ằ ng nhôm c h ôn trong đất đ ể làm các vật nối đất h ay dây dẫn nối đ ất. Bảng 5. 1 1.1. Các k í ch thư ớ c nhỏ nhất của c ác v ậ t nối đ ấ t bằng thép và c á c d â y nối đ ấ t STT Tên gọi Đơn vị đo lường Cách đặt d â y dẫn Trong nhà Ở các thiết bị ngoài trời Chôn dưới đất 1 - Dây d ẫ n tr ò n Đư ờ ng kính (mm) 10 10 12 2 - Dây d ẫ n mặt c ắt c hữ n h ật Mặt c ắt (m m 2 ) Chiều d ầ y (mm) 64 3 64 4 64 4 3 - Thép góc Ch i ều d ầ y b ản (mm) 3 3 4 4 - Ống thép l o ại không hàn Chiều d ầ y thành ống 2.5 2.5 3.5 5 - Các ống thép thành mỏ ng hàn đi ệ n Chiều d ầ y 1.5 Không cho p hép Điều 1 9 6. D â y nối đ ấ t cho th i ết bị dư ớ i 1 0 00 V Ở các thiết trí điện d ướ i 1 0 00 V thì dây d ẫn nố i đất b ằng đ ồng, h oặc n hôm p h ả i c ó mặt cắt khô n g bé h ơn các s ố liệu tro n g b ả ng 5. 1 2.1 Bảng 5.12.1 STT Tên gọi dân dẫn Mặt cắt d â y dẫn (mm 2 ) Bằng đồng B ằng nhôm 1 Các dây d ẫ n t rần khi đặt hở 4 6 2 Các dây d ẫ n cách điện 1,5 2,5 3 Các r u ột để nối đất c ủa c áp h oặc c ủa d ây d ẫ n nhi ều ruột trong v ỏ bảo v ệ chu n g v ới các d â y pha 1 1,5 Điều 1 9 7. D â y nối đ ấ t cho th i ết bị điện di đ ộng Các dây n ố i đất c ho n h ữ n g d ụng c ụ d ù ng đ i ện di đ ộ ng p h ải n ằm ch u ng v ỏ v ới c ác d ây pha v à bằng m ặ t cắt của d â y pha đ ó. Ruột dây d ẫn v à c á p dù n g c h o c ác d ụng cụ dù n g đ i ệ n di đ ộ n g ph ải là dây m ềm, có mặ t cắt khô n g n h ỏ h ơ n 1,5 mm 2 . Điều 1 9 8. B ảo vệ d â y n ối đ ấ t Các dây n ố i đất ph ả i đ ư ợc b ảo v ệ để tránh c ác tác độ n g cơ học v à hoá h ọc. Tại các v ị trí dây n ối đất gi a o c h éo v ới các cáp, các đ ư ờ ng ống, đ ư ờ ng sắt v à các chỗ k hác c ó t h ể gây ra các hư h ỏng cơ học đều p h ả i có p h ư ơng p h áp b ả o v ệ. Điều 1 9 9. D â y nối đ ấ t đi trong tư ờ ng Dây n ố i đ ất ở n h ữ ng v ị trí đi x u y ên t ư ờ n g ph ả i đặt trong h ốc t ư ờng, t r ong ố n g ho ặc tro n g các v ỏ bọc c ứ n g . Điều 2 0 0. N ối d â y n ố i đ ấ t v ớ i nhau Nối các dây đất v ới n hau p hải đ ảm bảo t i ế p x úc c hắc ch ắ n, tốt n hất là b ằ ng h à n c ứ ng. Ch i ều d à i mối h à n ph ải b ằ n g 2 l ầ n chiều r ộn g c ủ a d ây k hi d ây c ó ti ết d i ện ch ữ nhật h o ặ c bằ n g 6 l ầ n đư ờ ng kí n h dây khi dây có t i ết di ệ n tròn. Việc n ố i d â y tru n g tính c ủa các m ạch đ i ện v à của Đ DK c ho ph é p t h ự c hi ệ n n h ư p h ư ơ ng ph á p n ố i c á c dây p h a. Trong c á c g ian n hà ẩm ư ớt v à có các h ơi hay khí độc h ạ i (ăn m ò n) t h ì v i ệc nối dây nối đ ấ t nên n ố i bằ ng ph ư ơ n g ph á p h àn, tr ư ờ n g h ợp k h ô ng th ể hàn đ ư ợc t hì cho p hé p n ố i b ằ ng bu l ô ng, k h i đó p h ần ti ế p x úc của d ây v à khoá n ối p h ả i có lớp p h ủ b ả o v ệ. Điều 2 0 1. N ối d â y n ố i đ ấ t v ớ i v ậ t nối đ ấ t kéo dài Việc n ối dâ y nối đ ất v ới v ật nối đ ất kéo d ài ( đư ờ ng ố ng n ư ớc) thì ph ả i th ự c hiện ở b ên ng o ài nhà v à b ằ ng p hư ơng ph á p h àn. N ếu kh ông t h ể hà n đ ư ợc thì có t h ể dùng các côliê v à mặt ti ế p x úc của côliê v ới v ật n ố i đ ất p h ải m ạ th i ếc v à c hỗ bắt c ôl i ê v ào ố n g p h ải đượ c đá n h sạ c h . Vị trí và p h ư ơ n g p háp nối ph ả i lự a ch ọ n s a o cho k hi t h áo c á c ố n g r a để sử a ch ữ a v ẫn đảm b ảo đ ư ợc đ i ệ n trở nối đất c ầ n thiết b ằng các b i ện p háp kỹ th u ậ t tiện. Các đồ n g hồ đo n ư ớ c, các v an v . v … p h ải có các đ o ạn n ố i đất. Điều 2 0 2. D â y t r ần nối đ ấ t Các dây t rầ n n ố i đất t r ần l ắp đ ặt hở có t h ể l ắp đ ặt đ ứ n g h o ặc n g a ng h oặc so ng s o ng v ớ i các k ết c ấ u đặt xiên củ a n hà. Đ ố i v ới dây n ố i đất mặt cắ t chữ n hật ph ả i đ ặt m ặt dẹt củ a dây s o ng s ong v ới b ề mặt của k ết cấu. Trên các đ o ạn đ ặt thẳng củ a dây k hô n g được c ó các chỗ u ố n l ư ợn v à g ấp k h úc. Điều 2 0 3. D â y nối đ ấ t trên mặt bê tông hay gạch Các dây nố i đất đ ặt tr ê n bê t ô ng h ay trên gạ c h p h ải đ ư ợ c bắt c h ặt trên các v ật đỡ (puly s ứ …) cách mặt tư ờng í t nhất là 5 m m tro ng c ác g i a n n hà ẩm ư ớt ho ặc 10 mm t ại k hu v ự c có hơi ă n m òn. T ại các ph ò ng k h ô v à môi tr ư ờ ng kh ô ng c ó yếu tố ăn mòn thì cho phép đ ặt tr ự c t i ếp dây n ố i đất bằ ng t h ép dẹt lên m ặt bê tông h a y ga ng. Để c ố đ ịnh th a nh n ối đất n ên dù n g đinh g ắn v à dù n g súng b ắn c huy ê n d ù ng s ẽ có hiệu suất cao. Trong c ác r ãnh, c á c d ây n ố i đất ph ả i đặt cách mặt dư ới các tấ m đan ít n h ất là 50 mm. Kho ả ng c á c h gi ữ a các v ật đỡ dây n ối đ ất t ừ 6 00- 1 0 0 0 m. Điều 2 0 4. D â y nối đ ấ t đ ặ t hở tr o ng nhà Dây n ối đ ất đặt hở tro n g nhà k hi gi ao c h éo v ới các rãnh ( ở n h ữ ng ch ỗ có tải tr ọn g nặ n g di độ n g q u a l ạ i) phải đ ư ợ c bảo v ệ c h ắc ch ắ n để tránh b ị h ư hỏ n g cơ h ọ c. Điều 2 0 5. D â y nối đ ấ t ngang qua khe nối giãn nở Các dây n ố i đất khi đ ặt ng a ng qua các k h e nố i giãn nở c ủa p ha ( kh e co d ãn) p h ải c ó v ật đệm đ à n h ồi c o giãn t heo. Độ dẫ n đ iện c ủa v ật đệm đó p h ải b ằ ng độ dẫn đ i ệ n c ủ a đo ạn dây nối đ ất có cùng chiều d à i. Điều 2 0 6. C á c tấ m n ố i đất Cá c t ấ m ha y gó c đ ể n ố i dâ y nố i đấ t d i đ ộ n g t ạ m t h ờ i , ph ả i đư ợ c là m s ạ c h v à p h ủ l ớ p bả o v ệ . Cá c tấ m ha y cá c g ó c n à y phả i h à n v à o c á c dâ y nố i đ ấ t h o ặ c cá c k ế t c ấ u ki m l o ạ i đ ã đư ợ c n ối đ ấ t c ủ a c á c h ệ t h ố n g th a n h c á i tr ê n c á c t ủ phâ n p hối , ở cá c t rạ m b i ế n á p n g oà i t rờ i. Điều 2 0 7. Đất dùng l ấp rãnh cáp có d â y n ối đ ấ t Đất d ù ng đ ể lấp r ã n h cáp có đ ặt dây n ố i đất p hải k hô n g c ó đá v à rác r ư ở i l ẫ n v ào. Điều 2 0 8. Cấm dù n g các ố n g d ẫ n n ư ớc đ ế n máng ăn gia súc v à đ ế n các th i ết bị v ắt s ữ a ở trại c h ă n nu ô i gia súc làm d â y n ố i đất. Điều 2 0 9. N ối d â y n ố i đ ấ t vào hệ thống nối đ ấ t hoặc vỏ thiết bị Nối các dây n ố i đất v ào k ết cấu đã đ ư ợ c n ối đ ất p h ải bằ n g h àn, còn k hi nối v ào v ỏ c á c thiết bị, các máy đi ệ n… có thể d ùng h àn h o ặc dù n g bu lông đ ể b ắ t nối chắc c hắn ở c h ỗ hay bị c hấn động, h a y bị rung p hả i có bi ệ n p háp c h ố n g h i ệ n t ư ợ n g tự tháo c ủ a đai ốc ở chỗ ti ế p x úc (dù n g đ a i ốc hãm, v òng đ ệm hãm…). Khi nối đ ất các th i ết bị t hư ờng h ay bị tháo ra h o ặ c đặt trên các bộ p h ậ n chu y ển đ ộ n g ph ả i d ù ng các dây mềm. Điều 2 1 0. Các m ối nối v ớ i d â y nối đ ấ t Bề mặt tiếp x úc chỗ nối dây n ố i đ ấ t v ới kết cấu hoặc thiết bị… p h ải đ ư ợc đ ánh s ạch v à bôi lớp v ad ơ lin mỏ n g . Yêu c ầu nà y cũ n g p h ải t h ự c hi ệ n đối v ới c ác mặt ti ế p x úc g i ữ a v ỏ th iết bị, c ần đ iều k h i ển, bộ tru yền đ ộng v ới các bộ p h ận k hác c ủa t h i ết bị đ i ện, đ ặt trên các k ết c ấ u thép, trên các ng ă n tủ, trên các k h u n g thép c ủ a tủ th i ết bị p h ân p h ối, trên các giá đ ỡ… Ghi chú: 1) Để t r ánh l ã ng p hí k hô ng n ên s ử dụng các ố ng t h ép để làm các v ật nối đất n h ân t ạ o, chỉ n ên d ùn g các ố n g thép k h ô ng hợp c ách là p h ế l iệu. Nên sử d ụ ng t h é p gó c h o ặc thép tròn. 2) Đường kí n h nhỏ n hất của dây n ố i đất ghi tr o ng b ả ng V- 1 cũng á p dụ n g cho c ả d â y trung tính c ủa mạ c h đi ện v à c ủa ĐDK d ùng để nối đ ất. Khi đó đ ư ờ ng k í nh c ủ a d ây trung tính 1 s ợi p h ải bằ ng đ ư ờ n g k ính của d ây pha. Mục 3. NỐI ĐẤT CÁC THIẾT BỊ PHÂN PHỐI Điều 2 1 1. N ối đ ấ t c ủ a máy biến điện đo l ườ ng Các đ ầ u dâ y n ố i đ ất c ủ a c u ộn dây thứ c ấp m á y b i ến đ i ện đo l ư ờng đ ư ợc n ố i và o b u l ô ng nối đ ất trên v ỏ của máy b i ến đi ệ n ấy ho ặ c được nối đ ất ở hà n g kẹp đấu d â y theo chỉ dẫn của th i ết k ế . Điều 2 1 2. N ối đ ấ t c ủ a c u ộn kháng điện Các c u ộ n k há n g đ iện k hi c ác p ha b ố trí n ga n g p h ải đ ư ợ c n ố i đ ất b ằng cá c h n ối t r ự c t iếp dây nối đất v ào các bu lô n g n ối đ ất trên c ác cách đ i ện đ ỡ. Khi các pha đặt theo p h ư ơng thẳng đ ứng thì các cách đi ệ n đỡ c ủa p h a d ư ới cũ n g p h ải đ ư ợc n ố i đất. Các dây nối đ ấ t bằ n g thép k hô n g được tạo n ê n m ạ ch v òng kín bao q ua n h các c u ộ n k h áng đ i ệ n. Mục 4. NỐI ĐẤT THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC Điều 2 1 3. N ối đ ấ t c h o các m á y điện đ ặ t trên giá trượt Khi các máy điện đ ặt trên các giá tr ư ợt thì dây nối đất p hả i bắt v ào cả 2 giá tr ư ợt. Các m ặ t tiếp x úc g iữ a máy đ iện v à giá t rư ợt phải t h eo đ úng đ i ề u 2 1 3. Điều 2 1 4. N ối đ ấ t c h o m á y công c ụ Để n ố i đất các máy công cụ (các máy cái…) các dây n ối đất hoặc c ác ống th é p đã đư ợc nối đất c ủ a các dây d ẫn đ iện p h ải đ ư ợc n ố i v ào v ỏ máy. Khi đ ó p hải đảm b ả o sự th ô ng đi ệ n thật t ốt gi ữ a v ỏ th i ết bị đ i ện v à v ỏ máy công c ụ kể c ả các m ố i n ối ố n g . Thiết b ị đ iệ n đặt trên các bộ p h ậ n độ n g của m áy đ ư ợc cung c ấ p đ i ện bằng c áp mềm ph ải đư ợ c n ố i đ ất bằ n g một ruột dà n h riêng ở tro ng c áp đó. Có t hể d ùn g đ ư ờ ng ray d ầ m c ầu t rục t r ong n hà x ư ở ng đ ể làm dây n ối đất cho c ác th i ết b ị đi ệ n của m áy trục. Điều 2 1 5. N ối đ ấ t c h o cầu trục Các đ ư ờ ng ray d ầ m c ầu trục được d ù ng l à m dây n ối đất các thi ế t bị đ i ện củ a máy tr ục trong n hà h oặc n g o à i trời (trừ c ác gian n hà d ễ nổ) đ ề u ph ả i được nối c h ắc c h ắn v ới h ệ thống n ố i đ ất ở 2 c hỗ ở các c hỗ g iáp n ố i c ủ a các ray dầ m cầu t rục ph ả i d ùng c ầu n ối mề m hàn ố p v ào để đ ả m b ả o cho mạ c h đi ệ n được liên th ô ng. Th i ết b ị đ i ện đặt trên các máy t r ục v à x e rùa t r ong các g i a n bì n h th ư ờng p h ải đ ư ợc n ố i đất theo đ úng quy đ ị nh ở các đi ề u 204 v à Đ i ều 217. Trong các gi a n c ó n h i ều bụi k h ô n g d ẫn đi ệ n ( x i măng, tro, đất làm khuôn…) t hì tr ư ớc các bá n h x e của cầu trục v à x e rùa c ủ a các máy t rục p h ải đ ặt các chổi g ạt bụi ra kh ỏi ray khi máy trục v à x e rùa di c hu y ể n. Điều 2 1 6. N ối đ ấ t tr o ng các thi ế t trí dễ nổ Để n ối đ ất các th i ết bị đi ệ n của cá c máy trục ở các th i ết trí dễ nổ ph ải d ù ng r uột thứ tư c ủ a cáp c u ng c ấp đ i ện c ho máy trục đ ó. Mục 5. NỐI ĐẤT Ở MẠCH ĐIỆN VÀ ĐƯỜNG CÁP Điều 2 1 7. N ối đ ấ t c h o cáp Kh i n ố i đấ t v ỏ k i m lo ạ i củ a c á c c á p t h ì v ỏ ki m l o ạ i v à đa i t h é p p h ả i n ố i v ớ i n h a u v à nố i vớ i v ỏ h ộ p cá p , ph ễ u cá p , h ộ p n ố i b ằn g d â y đ ồn g m ề m . K h i đ ó khô n g yê u cầ u p hả i dù n g c á c dâ y n ố i đ ấ t c ó đ ộ d ẫ n đ iệ n l ớ n h ơ n đ ộ d ẫ n đ i ệ n c ủ a v ỏ cáp . N hư n g t r on g m ọ i t r ư ờ n g h ợ p p h ả i đ ảm b ả o m ặ t c ắ t củ a chún g k h ôn g đ ư ợ c n h ỏ h ơ n 6 m m 2 v à khô n g đư ợ c l ớ n h ơ n 2 5 m m 2 . Điều 2 1 8. Vỏ nhôm của cáp làm d â y trung tính Ở các t hiết trí có l ợi d ụng v ỏ n h ô m của c áp 3 ruột đ ể l à m dây t r u n g tính, p h ải tuân th e o quy đ ịnh v ề cách l ắ p d ây trung tí n h. Điều 2 1 9. N ối đ ấ t đ ầ u cột Các đ ầu cột được lắp v ào d â y n ố i đất p h ải t hự c hi ệ n b ằ ng cách ép hoặc h à n. Điều 2 2 0. C ầu nối m ềm nối đ ấ t Đối v ới c ầu n ố i m ềm đ ể n ối đất thì một đầu c ủ a c ầ u p h ả i dù n g d ây t h ép c u ố n c h ặt v ào v ỏ v à đai thép của cáp r ồ i hàn l ại, c ò n đầu kia c ủa cầu thì dù n g bu l ô ng n ố i v ào cáp v à kết cấu kim l o ại được nối đ ất. Chỗ n ối các c ầ u n ối v ào v ỏ n h ôm c ủa c á p s a u k hi hàn x ong p h ả i b ôi n h ự a đ ư ờ ng (atsp h an) h ay s ơ n gơliptan h o ặc sơn dầu. Trong các gi an ẩm ư ớt, các t uynen v à các rãnh, chỗ h àn p h ả i qu ét b ằ ng bi t um n ó n g. M ặt cắt c ầu nối m ề m phải t ư ơ ng ứ n g v ới mặ t cắt các dây nối đ ất ở th i ết trí điện đ ó. Điều 2 2 1. Ống thép l u ồn d â y d ẫ n làm d â y nối đ ấ t Các ống t h ép đ ể l uồn dây d ẫn đ iệ n đ ư ợc dù n g l à m d â y n ối đ ất hay đ ể n ố i đ ất p hải đượ c nối ch ắ c c h ắn k hi c ác ống t r ên đ ặ t hở có thể dù n g ố ng n ối c ó b ôi b ộ t chì h o ặc một l oại kế t cấu khác có sự tiếp x úc chắc c h ắn. Khi ố ng đặt ng ầ m c h ỉ đư ợ c d ù ng ống nối có bôi bột ch ì . Để đ ảm b ảo tính li ê n t ục c ủa mạch n ối đ ất ph ả i đảm bảo các yê u cầu s a u: a) Trong m ọi t r ư ờ ng h ợ p ống luồn dâ y đặt n gầm v à đối v ới t r ư ờ n g hợp c ó l ư ớ i trung tính nối đất mà ống lu ồ n dây thì đặt h ở, các c h ỗ nối ống p h ải h àn th ê m một hai đi ể m v ề mỗi p hía ố n g nối, c ũ ng cho p hép h àn c ầ u n ố i bằng kim l o ại có đ ủ độ dẫn đ i ệ n. b ) Ở nhữn g ch ỗ nố i ốn g v à o cá c hộp , cá c kh í c ụ v à v ỏ thiế t b ị điệ n phả i dùn g loạ i “Đa i ố c ố n g nối ” (rắ c co ) đ ể nố i đấ t hoặ c cá c biệ n p h á p khá c bả o đả m t iế p x ú c t ố t v ề điệ n ha y nố i v à o h ộ p (hòm , t ủ , v ỏ ) bằn g các h hà n ố p cá c cầ u nố i ki m loạ i c ó đủ đ ộ dẫ n đi ệ n. Điều 2 2 2. Đối v ớ i lư ớ i điện chiếu sáng Ở các l ư ới đi ệ n chiếu sáng p h ân nh ó m cấm dù n g v ỏ kim l o ại c ủ a ống lu ồ n dâ y dẫn h o ặ c v ỏ chì của dây dẫn đ ể làm dây n ố i đất. Trong c ác gi a n đ ò i hỏi phải n ối đấ t các v ỏ đó thì chúng p hải đ ư ợ c n ối đất c h ắc chắn trên toàn b ộ ch i ều d à i, các ống n ối v à hộp n ối ống phải được nối v ào v ỏ kim l o ại củ a ống l uồn dây bằng c ách h àn ha y b ằ n g bu lông. Điều 2 2 3. N ối đ ấ t c h o các tủ nhóm, tủ cung cấp h a y t ủ phân p h ối Vỏ kim l o ại của ố n g lu ồ n dây, v ỏ ch ì của cáp ph ả i được nối đ ất v ới các t ủ nh ó m, t ủ c u ng cấp hay t ủ ph â n p h ối b ằng dây đ ồ ng b ện n h iề u sợi mặt c ắt bằ n g 1,5 - 2,5 m m 2 hay b ằ ng c ôl i ê t h é p p hải đ ư ợ c k ẹ p chặt v ào v ỏ nối đất và ph ả i h à n ốp v ào v ỏ. Điều 2 2 4. N ối d â y n ố i đ ấ t vào v ỏ kim loại Để nối dây nối đất và o v ỏ kim l o ạ i của hộp, t ủ, bả n g v.v … p h ả i hàn ố p h a y d ù n g đinh vít. Tr ư ờ ng h ợ p dù n g đinh v í t thì c h ỗ nối dây n ối đất p h ải đư ợc đá n h s ạ ch. Mục 6. CÁCH SƠN VÀ ĐÁNH DẤU Điều 2 2 5. Đánh dấu d â y nối đ ất Ở chỗ c ác dây nối đ ất chui v ào nh à p h ả i có c ác d ấ u h i ệu để dễ p h â n biệt. Điều 2 2 6. S ơ n hệ thống nối đ ấ t Các dây nố i đ ặt hở, các kết c ấu, dây d ẫn v à t ha n h s ắt d ẹt của l ư ớ i nối đất đ ề u p h ải s ơn mầu đ en, t r ừ các d ây t r ung tính. Các dây n ố i đất đặt h ở đ ư ợc p h ép s ơn m ầ u k h ác c ho phù h ợ p v ới m ầu t r a n g trí t ư ờng nhà, n h ư ng ở các chỗ nối v à chỗ rẽ nh á nh của c h ú n g ph ả i kẻ í t n hất hai sọc mầu đen cách n h a u 150 m m. Điều 227. Dùng d â y tr ần nối đ ấ t đ ặ t hở Tr ư ớc k hi l ắp đặt các dây tr ầ n n ố i đất đặt h ở v à chi t i ế t cố đ ị n h c hú n g p h ải đư ợ c đ á n h sạch v à s ơ n hết m ọ i m ặt. Còn c h ỗ nối thì sơn sau k h i h à n x ong các mối n ối. Trong c á c gi a n ẩ m ư ớ t v à có c ác khí ă n m òn p h ải sơn b ằng loại s ơ n c h ịu đ ư ợ c tác đ ộ ng hoá h ọc. Điều 2 2 8. Tại n ơ i nối v ớ i d â y n ố i đ ấ t di độ ng Ở c hỗ d ùn g đ ể n ối v ới dây nối đấ t l ư u đ ộ n g ph ả i đ á n h dấu b ằ ng c ách d ù ng s ơn v iết lên t ư ờ n g v à kẻ chữ nối đ ất ký hi ệ u n ối đất. Điều 2 2 9. Vật nối đ ấ t và d â y n ố i đ ất chôn d ư ớ i đ ấ t Khô n g n ên sơn c ác v ật nối đất v à các dây n ối đất c h ôn d ư ới đất. S a u khi n g h iệ m thu, c á c mối h àn đề u ph ả i q u ét bitum k hắp mọi m ặt. Chư ơ n g 6 CÁCH ĐẶT DÂY DẪN ĐIỆN Điều 2 3 0. Các quy đ ị nh đ ặ t d â y dẫn điện Các quy đ ị nh tr o ng ch ư ơ n g trì nh này á p dụ n g để l ắ p đặ t các dây d ẫn đ i ệ n đ ộ ng l ự c v à chi ế u s áng đi ệ n á p 1 c h i ề u v à x o a y ch i ều đ ế n 10 0 0 V ở t rong n h à v à n g o à i tr ờ i bằ n g dây dẫn cá c h đ iện v à cáp không có vỏ thép m ặ t cắt b é. Còn dây d ẫ n t rần p h ải t uân th e o ch ư ơng 7 của q u y đ ị nh này. Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 2 3 1. D â y dẫn d o tài liệu t h i ết kế q u y định Kiểu, m ặt cắt và loại dây d ẫ n do t ài l i ệu t h iết kế quy đ ị n h theo p h ụ t ả i v à đặc đi ể m nơi đ ặt. Điều 2 3 2. Chỗ nối và phân nhánh d â y dẫn và cáp Chỗ n ố i v à ph â n n h á n h các d ây d ẫn v à c á p khô n g đ ư ợ c chịu các ứ ng suất c ơ họ c . C h ỗ nối v à p h ân nhá n h r u ột cáp v à dây dẫn p hải đ ư ợc c ách đi ện t ư ơ ng đ ư ơ n g v ới cách đ iện ở n h ữ ng c hỗ còn n gu y ên v ẹn. Điều 2 3 3. N ối và phân nhánh dây dẫn trong ống l ồng Phải dù n g các h ộ p n ố i v à hộp p h ân n h á n h đ ể nối c ũ n g n h ư để p h â n nh á nh cá c dây d ẫ n trong h ộp k í n, trong c á c ống v à tro n g các ố n g l ồng m ềm b ằng k im l o ại khi đặt h ở cũng n h ư khi đ ặt ng ầ m. Cấu t ạ o c ủ a các h ộp nối v à h ộ p ph â n n h á n h p h ải p hù hợp v ới cách đặt dây v à điều k i ện môi t r ư ờ n g . Bên tro n g c ác hộp c ó n ắp đ ó ng m ở đư ợ c v à cáp n ê n n ố i v à phân n h ánh d ây d ẫ n bằ n g c á c kẹp c h uy ê n dùng c ó v ỏ cách đ i ện đảm b ảo. Điều 2 3 4. B ảo vệ d â y d ẫn tại nơi d â y dẫn c hui ra khỏi hộp, máng... Ở c h ỗ dây dẫn c hui ra khỏi hộp, m áng, ố ng c ứ n g v à ống l ồ n g mềm bằng kim l o ại đ ều phải đư ợ c b ả o v ệ để tr á nh hư h ỏ n g. Ở nh ữ ng c hỗ dây d ẫn gi ao c h éo vớ i các m ối n ối co dãn ph ả i có v ật bù trừ c o d ãn. Điều 2 3 5. Độ cao lắp đ ặ t d â y d ẫ n Khô n g quy đị n h đ ộ c ao l ắ p đ ặt c á c h n ền n h à hoặc s à n n hà c ho d â y d ẫ n c ách đi ệ n đ ư ợ c bảo v ệ, dây dẫn l u ồn t r ong ố ng cách đi ệ n có v ỏ kim loại, dây dẫn v à cáp l u ồn trong các ống t h é p v à các ố n g l ồ ng mềm bằ ng k im l o ại, cáp m ềm làm v iệc tr o ng đi ề u k i ệ n n ặng. Ở n h ữ ng c hỗ dây dẫn v à cáp có thể bị h ư h ỏ ng do cơ h ọc thì ph ả i đư ợ c bảo v ệ thêm. Điều 2 3 6. D â y dẫn tại n ơ i có nhiệt độ cao Khi đ ặt gần các ố n g có nhiệt đ ộ c a o thì dây d ẫ n v à cáp p h ải đ ư ợc bả o v ệ chống tác hại do nó n g h o ặc ph ả i d ù ng l o ại dây d ẫn và cáp thích hợp. Điều 2 3 7. D â y dẫn trong hộp đặ t thẳng đứng h o ặc qu a y x u ống dư ớ i Khi các hộ p đặt dây b ố trí thẳng đứng h a y đ ặt quay n ắ p x uống dư ới thì bắt buộc p h ải cố đ ị nh chặt c ác dây dẫn. Trong c á c g ian đ òi h ỏ i ph ả i nối đ ất thì các hộp v à các máng đặt dây d ẫn n ối v ới nh a u ph ả i tạo n ê n một mạch đ iện li ê n tục trên toàn bộ c h i ều d à i c ủ a chú n g. Điều 2 3 8. D â y dẫn đ ặ t hở Các dây d ẫ n đặt hở ph ải p h ố i h ợ p v ới các đư ờng nét k iế n trúc c ủa nhà v à c ô n g trình để đảm b ảo m ỹ thuật. Điều 2 3 9. D â y dẫn tại những n ơ i ẩm ướt Chiề u d à i c á c d â y d ẫ n đ ặ t tron g cá c g ia n ẩ m ư ớ t (xí , tắm.. . ) cà n g n g ắ n c à n g t ố t . C á c d â y d ẫ n n ê n đ ặ t ở b ê n ngo à i cá c gia n nà y v à đ è n ch i ế u s án g n ê n đ ặ t g ầ n d â y dẫ n ở trê n t ư ờn g . Điều 2 4 0. D â y dẫn đ ặ t theo bề m ặt kết c ấu bị nung n ó ng Dây d ẫn đ ặ t theo bề m ặt kết cấu b ị th ư ờ ng x uyên n u ng n óng ( đ ư ờ ng d ẫn kh ó i, đ ư ờ n g d ẫn khí lò...) không cho phép đ ặt kín. Khi đ ặt hở t rên b ề mặt đư ờ ng dẫn khói, đ ư ờn g d ẫ n khí lò... thì nh i ệ t độ của k h ông k hí x ung qu a nh dâ y d ẫn k h ô n g được v ư ợ t quá 35 o C. Điều 241. Vòng kẹp cố định d â y d ẫn Ở n h ữ n g đ oạn th ẳ ng của tuy ế n d ây, các v òng kẹp d ù ng để cố đ ị n h dây dẫn, c áp v à ống đư ợ c đặt tr ự c tiếp trê n b ề mặt đó phải cách đều n hau. Trên các m ặt đoạn t hẳ ng v à các chỗ v òng, c ác v òng k ẹ p ph ả i đặt t hẳ n g góc với đ ư ờng tim đặt dây d ẫn. Điều 2 4 2. Đ ệ m c á ch điện Khi dù n g c ác v òng đai v à các v òng k ẹ p b ằ ng kim lo ạ i đ ể cố đ ịnh d â y d ẫ n thì p h ải lót cá c đệm cách đ iện. Điều 2 4 3. C ố định dây dẫn và kết cấu Các đ i n h d ùng để cố đ ị nh dây d ẫ n v ào các k ết cấu c ô ng trình th ư ờ ng d ùng sú ng c h uy ê n dù n g để thi công h o ặc dù n g các b i ện p háp k h ác thích h ợ p. Các đinh ph ả i đ ư ợc l ự a c họn v à cố đ ị nh lên các m ặt đỡ theo đ ú ng tài l i ệ u h ư ớ n g d ẫ n. Điều 244. Vòng kẹp kim loại Các v òng k ẹp b ằng kim l o ại d ù n g để c ố đị nh d ây d ẫ n , cáp v à ố ng th é p đề u p h ải s ơn chố n g gỉ. Điều 2 4 5. D â y dẫn d ự phòng Các dây d ẫ n đặt ng ầ m ph ả i có 1 đo ạ n d ự ph òng ít n hất là 50 mm ở cạnh n h ữ ng chỗ n ối trong c á c h ộp p h ân nh ánh v à ở c ạ nh c h ỗ n ố i v ới các đèn ch i ế u sá n g công tác v à ổ cắm. Điều 2 4 6. D â y d ẫ n đ ặ t n g ầ m t r on g cá c th i ế t t r í Kh i dâ y d ẫ n đặ t n g ầ m th ì cá c h ộ p n ối , cá c h ộ p đặ t cô n g tá c , ổ c ắ m cù n g p h ả i đ ặ t ch ì m tr o ng k ế t c ấu , x â y d ự n g s a o c h o m ặ t h ộ p ( m ặ t côn g t á c , ổ cắm ) n g an g b ằ n g v ớ i m ặ t t ườn g . Điều 2 4 7. Đi d â y tro n g c ấu kiện đúc s ẵn Trong các cấu k i ệ n đ úc s ẵ n th à nh t ấm l ớ n v à các k h ối l ớn c ủa các c ô ng t r ình n hà c ử a đư ợ c sản x uất ở n h à máy, cô n g tr ư ờ ng thì c ần l à m sẵn các rãnh để đặt dây dẫ n đi ệ n, c á c hốc đ ể đặt công tắc, ổ cắm, các hộp p h â n n há n h v à các bó n g đi ệ n phù h ợp v ới bản v ẽ thiết kế các cấu k i ện đó. Các rãnh v à các h ốc c h ứ a l ại p hả i b ằng p h ẳ ng. Ch i ều d ầy c ủa lớp bảo v ệ tim rãnh ố n g , hốc phải đ ả m bảo ít n h ất là 10 mm. Mục 2. ĐẶT DÂY DẪN ĐIỆN LÊN CÁC VẬT ĐỠ CÁCH ĐIỆN (CÁC PULI, CÁC CÁCH ĐIỆN, CÁC KẸP DÂY...) Điều 2 4 8. Vị trí đ ặ t d â y trong các thiết trí Ch i ều c ao đặt dây v à kh o ả ng c á c h g i ữ a c á c dây b ọc cách đ i ện p h ải tuân theo các quy đ ị n h của t à i l i ệu t h iết k ế . Điều 2 4 9. C ố định các giá đỡ c á ch điện Các c hân c ách đ iện ki ểu c o ng, c á c giá đ ỡ c ù ng v ới cá c h điện ph ả i cố đ ị nh c hắ c v ào v ậ t li ệ u chí n h c ủa t ư ờ ng. Các p uli h o ặc các k ẹp dây d ùng c ho các dây d ẫn m ặt cắt 4 mm 2 trở x uống có thể cố đ ị nh l ê n l ớp v ữ a t r át hay l ê n gỗ lát m ặt tư ờng. Điều 2 5 0. C ố định dây dẫn cách điện một ruột Các dây d ẫ n cá c h đ i ện một ruột l o ại k h ô n g đư ợc b ả o v ệ p hải dù n g dâ y thép m ềm để b uộ c chặt v ào puli hay cách đi ệ n. Ở c ác gi a n n h à ẩ m ư ớt và ngoài trời thì dây t h ép b uộc ph ải đư ợ c quét sơn c h ống gỉ. C h ỗ b uộ c dây d ẫ n ph ả i được qu ấ n b ă ng cách đ iện đ ể bảo v ệ . Có t hể d ùn g c á c v ò n g khu y ên hay dây n h ự a mềm ( p ôli - cơlo v i n hit) để c ố đ ị nh dây d ẫ n lo ại khô n g đ ư ợ c bảo v ệ v ào puli h a y cách đ iện (t r ừ các v ị trí góc và các đầu c uối). Các c h ỗ k ẹ p chặt dây dẫn p h ả i đ ệ m lót để kh ông hư h ỏng cách đ i ện. Điều 2 5 1. Quy định đặ t d â y dẫn trên c á ch đ iện Việc đ ặt d â y trên cá c h đi ệ n p h ải t h eo q u y đ ị nh sau: - Cá c h đi ệ n trung gian - đặt dây ở c ổ h o ặ c đ ỉ nh cách đ i ện; - Cá c h đi ệ n góc: Đặt ở cổ cách đi ệ n; - Cá c h đi ệ n néo c u ối: Dùng k hóa h ãm. Quy đ ị nh c h ỗ nối dây rẽ nhá n h phải t h ự c h i ện n gay tại p u l i h o ặc c ách đi ệ n. Điều 2 5 2. C ố định dây dẫn tại một số vị trí Đối v ới dây d ẫ n c ó cá ch đ i ệ n ở v ị trí góc, cuối, r ẽ nh án h v òng q ua x à… p h ả i dù n g bă ng v ải hoặc dây gai đ ể b u ộc v ào puli. Điều 2 5 3. D â y dẫn giao chéo với đư ờ ng ống Khi các dây cắt v ới các đư ờ ng ố ng, kh o ảng cách g i ữ a c h ú ng p h ải t uâ n theo q uy đ ị n h c ủa tài l i ệu th i ết kế. Khi c ắt các đư ờ ng ống có n h iệt đ ộ cao h ơn m ứ c bình t h ư ờng, p h ả i á p d ụ ng c ác b i ệ n p háp cách nhiệt thích h ợ p. Điều 2 5 4. D â y dẫn đi qua tư ờ ng, vách ngă n Khi dây d ẫn cách đi ệ n loại k h ô n g được b ảo v ệ x uyên qua t ư ờng thì phải l uồn dâ y đó tro n g ống cá c h đ i ện cứ ng v à ph ả i c ố đ ị n h. Ở p hía t r ong n hà k h ô r á o p h ải d ùng ố ng lót cách đ i ện còn ẩm ư ớt v à phía chui ra n g o ài p h ả i d ù ng p hễu. Đường d ây x uyên qua v ách n g ầm v à v ách gỗ gi ữ a các n hà khô r áo cho p h ép luồn tro n g ống c ách đi ện có v ỏ kim lo ạ i tr o n g ống dây - k im l o ại. Khi dây d ẫ n cách đi ệ n loại k h ô ng bảo v ệ x uyên q ua từ gian nhà k hô r á o này sang gi a n khô r á o k h ác, cho ph ép tất cả c ác dây dẫn có cách đ i ện c ủ a cù n g 1 đ ư ờ n g dây l uồn chu n g tro n g 1 ống cách điện. Tro n g các tr ư ờn g hợp k h ác nhau thì cả 2 phía đều phải trát kín b ằng nh ự a cá c h đi ệ n. Khi dây d ẫn c h u i t ừ g ian k h ô r áo sang g ian ẩ m ư ớt h oặc chui r a ng o ài t r ời m à p h ả i n ố i dây thì chỗ n ối p h ải đ ặt ở phía k h ô ráo. Điều 2 5 5. D â y dẫn đi xu y ên qua các t ầng c ủa tòa nhà Dây d ẫn cách đi ệ n v à cáp đi x uyên t ừ tầng này sang t ầ n g khác c ủ a nhà p h ả i l u ồn q u a ố ng hoặc lỗ c hừ a sẵn trên c ấu k i ện. C ấ m dù n g dây b ện x uyên qua s àn nh à gi ữ a 2 t ần g . Điều 2 5 6. D â y dẫn đi x u y ên qua sàn nhà Kh i dâ y d ẫ n x u y ê n qu a sà n n h à g iữ a 2 t ầ n g ch o p hé p l u ồ n t r o n g ố n g c á c h đ i ệ n đ ặ t d ư ớ i l ớp v ữ a tr á t c ủ a tường , c á c ố n g c á c h đ i ệ n p hả i đ ặ t liê n t ụ c c ó ốn g ló t v à p h ả i đ ặ t tớ i mé p n goà i . Điều 2 5 7. D â y dẫn có 2 hoặc 3 ruột Đối v ới l o ại dây bện c ó 2 h oặc 3 ruột khi đ i v òng t r ong c ác gian n h à khô r áo n ế u có g ặp ch ư ớng n g ại thì cho p hép l u ồ n c h ung tr o ng 1 ống c ách đi ện mà k hô n g c ần h ở ra. Điều 258. Bán kính uốn của d â y dẫn Bán kính u ốn của dây dẫn m ột r u ột cách đ iệ n lo ạ i không có bảo v ệ ít nhất phải bằng 3 l ần đư ờ ng kí n h ngo à i c ủ a dây dẫn. Mục 3. DÂY DẪN ĐẶT TREO Điều 2 5 9. Treo d â y d ẫ n Các lo ạ i dâ y dẫn ch uy ên d ùng l o ại c á p đ iện v à các l o ại dây dẫn k hác đ ư ợ c l ắp đ ặt treo v ào cáp th é p c h ị u l ự c b ằng l o ạ i k ẹ p ri ê ng h o ặ c bằ n g p hư ơng p h á p q uấn b uộc thích hợp. Điều 260. Cáp gia c ư ờ ng Các c á p gia c ư ờ ng bằ ng th é p để treo dây cầ n được m ó c v ào lõi t h ép mạ k ẽm c ó đư ờ ng kính theo y êu cầu c ủa t hiết kế. L ự a c h ọn c á p gia c ư ờn g để treo d ây ph ả i tu â n theo y ê u cầu c ủ a tài liệu t h iết kế . Điều 2 6 1. Treo d â y cáp thép Khi tr e o d â y cáp t h ép ph ả i c ă ng t ới đ ộ v õng nhỏ nhất, ứ ng l ự c k h ô ng đ ư ợc vư ợt quá 0,7 ứ n g l ự c c h o ph é p đ ố i v ới loại c áp thép đó. Chỉ ở chỗ đ ặt h ộ p nối p hân n h á n h, h ộp n ố i k i ể u ổ cắm v à đèn ch i ếu sáng thì m ới treo d â y thẳng đ ứ ng . Dây tr eo đ ứ n g n ên d ù ng l o ạ i d ây thép c ó đư ờng kính t ừ 2-3 mm đ ố i v ới d ây đi ệ n độ n g l ự c v à từ 1,5 - 2 mm đói v ới dây đi ệ n ch i ếu sáng. Tất c ả các bộ p hận kim l oạ i của d ây đ iệ n đặt treo, k ể cả cáp c h ị u l ự c đều p hải n ối đ ất. Trong c ác g ian s ả n x uất thông t h ư ờng c h o p h ép d ù ng dâ y cáp l à m d ây trung tí n h làm v i ệ c trong l ư ớ i đ iện p h â n n h óm c ủa hệ t hố n g đ i ện t r ung tính n ối đất. Cấm d ùng cáp ch ị u l ự c để làm dây n ối đ ất - n ê n dù n g một dây d ẫ n riê n g ho ặ c một r uộ t riê n g của dây dẫn ( ho ặ c cáp) để l à m dây n ố i đ ất. Tất cả cá c l o ạ i bộ p hận kim l oạ i của d â y đi ệ n đặt treo n h ư : - Bộ p h ậ n h ở trần c ủ a cáp th é p; - Cá c b ộ p h ậ n kh ó a né o cá p , k ế t c ấ u n é o c uối , kẹ p t r e o d â y v.v … đ ề u p h ả i bô i d ầ u Sili cô n. Mục 4. ĐẶT DÂY DẪN LOẠI ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU Điều 2 6 2. Khoảng c á ch của d â y bảo vệ và cáp Ở các ph ầ n kh o ả ng cá ch g i ữ a c ác điểm cố đị nh c ủ a d â y bảo v ệ v à cáp p hải t uâ n theo y êu cầu c ủ a tài liệu t h iết kế . Điều 2 6 3. Luồn d â y d ẫ n vào hộp khí cụ điện Phải d ùng móc k ẹp đ ể cố đ ị nh d â y d ẫ n v à cá p ở n h ữ ng chỗ l u ồn d â y v ào h ộp k hí cụ đ i ệ n hoặc ph ễ u cáp v à p h ả i đặt cách mép c ủ a ch ú ng từ 50 - 70 mm. Kho ả ng c á c h t ừ chỗ dày bắt đầu u ốn c o ng đế n móc g ần nhất p hải t ừ 10 - 15 mm . Điều 2 6 4. D â y dẫn nằm ngang Khi dây d ẫ n hoặc c áp đ ơn đ ư ợc đặ t theo đườ n g nằm ngang thì nh ữ ng điểm c ố đ ị nh tru n g gian có t h ể dù n g l o ại k ẹp một tai và tai kẹp p h ải đặt th ấ p hơn dây d ẫ n ho ặ c cáp. Khi dây dẫ n ho ặ c cáp đặt thẳ n g đứng th e o t ư ờ n g t rần nhà, g óc n hà p h ải d ù ng k ẹ p 2 t a i hoặc đai c ó v òng huy đ ể cố đ ị nh d ây. Điều 2 6 5. K ẹp cố định cho d â y bọc chì Đối v ới dây bọc chì p h ải lót kẹp b ằng l o ại v ật liệu m ề m, mi ế ng lót p h ải n hô ra h ai m é p k ẹp từ 1,5 - 2 m m. Các l o ại dây c á p k h ác thì khô n g c ần lót. Điều 266. Bán kính uốn của d â y dẫn Bán kính u ố n của d ây p hải l ớn h ơn quy đ ị nh c ủa n h à c h ế tạo. Điều 2 6 7. D â y dẫn đi qua tư ờ ng Khi c áp v à dây c ách đ i ện lo ạ i đư ợc b ả o v ệ đi q ua t ư ờ ng g ạch, tư ờng bê t ôn g p h ải đặt trong ố ng kim lo ạ i hay ống c ách đi ện lỗ c h ừ a sẵn có trát v ữ a. Cho ph é p đ ặt nh i ều dâ y dẫn c ủ a c ùng 1 m ạch hay n h i ề u cáp tro n g c ùng m ột ố n g . Đối v ới dây cách đi ệ n v à cáp có c ách đ i ệ n b ằ ng c a o su c hui qua t ư ờ ng g ạch h o ặc bê tông thì 2 đầu ốn g lu ồ n d â y ph ả i có ố ng lót. Điều 2 6 8. D â y dẫn qua sàn, t r ầ n nhà Khi dây x u y ên q ua sàn gác c ũ n g p hải l u ồn t ro ng ố ng t hì đ ầu ố ng p h ải cách m ặt s au 1 , 5 m. K hi c h u i qu a t rần n h à t hì đ ầ u d ư ớ i của ố n g lu ồn c ũng p h ải c ách t r ần 1,50 m nh ữ n g đ o ạn nào c ó t h ể làm h ỏ ng dâ y cũng p h ả i dùng b i ệ n ph á p b ả o v ệ. Điều 2 6 9. D â y dẫn giao chéo nhau Khi 2 tu y ến cáp h o ặc dây dẫn giao c héo n h au thì m ột t rong h a i t u yến ph ả i đ ư ợc b ả o v ệ bằng cách: - Lu ồ n tro n g ống c ách đi ệ n; - X ây rãnh; - Đặt trong ống k im l o ạ i. Điều 2 7 0. Mối ghép của ống l u ồ n kim loại Mối gh é p c ủa ố ng l u ồ n b ằ ng k im lo ạ i p h ải q uay v ề ph í a mặt d ỡ ố ng. K h i ố n g đặt n g a n g theo t ư ờ ng thì mối g hé p ph ả i h ư ớ ng x uống d ư ới t r ánh h ơi ẩm l ọt v ào. Điều 2 7 1. Ngăn ngừa cách điện hư hại Tại chỗ c ắt ở các đầu có v ỏ kim loại p hải là ranh g i ớ i với b ê n ng o ài để n g ă n n g ừ a cá c h đi ệ n k h ỏi bị hư h ạ i. C á c dây d ẫ n c ó v ỏ kim l o ại tr ơ n p h ả i có đ ai h oặ c các đ ầ u mút đ ể tránh bị tr ư ợt. Điều 2 7 2. Tránh lão hóa cách đ i ện Để t r ánh bị lão h ó a c ác h đ i ện của các s ợ i ă n mòn m ạ nh thì ph ả i d ù n g l o ại sơn thích h ợp. Yêu c ầu n à y k h ô ng áp d ụng cho c ác r u ột dây dẫn v à c áp đi v ào t r o n g h ộ p có ố n g l u ồn dây của m á y đ i ện h o ặc khí cụ đi ệ n ki ể u kín, kiểu c hố n g b ụ i h o ặc ki ể u ch ố ng n ư ớc. Điều 2 7 3. Đặt cáp tại chỗ m ớ i quét s ơ n, vôi Cấm đ ặt cáp CPr lên c ác chỗ m ới quét s ơn h oặc q uét v ôi còn ư ớt. Nếu c ần đặ t ngay thì v ỏ cáp p h ả i được quét bằ n g một l o ại sơn c h ón g khô t r ư ớc khi đặt. Điều 2 7 4. N ối và r ẽ n hánh d â y d ẫn Việc n ối dâ y hoặc r ẽ n há n h cáp v à dây d ẫn loại đ ư ợ c b ảo v ệ phải t h ự c hi ệ n trong h ộp. K hi cho d ây v ào hộp, khí c ụ, đồ n g hồ ph ả i l u ồn c ả v ỏ bảo v ệ. Điều 2 7 5. N ối đ ấ t vỏ kim loại của cáp Nếu v ỏ kim lo ạ i của cá p v à của d â y dẫn c ũng n h ư các hộ p kim l o ạ i c ần p h ải nối đất thì n ối chu n g v ới dây tr u ng tính n ố i đất và phải bả o đảm tính chất liên t ụ c v ề điện t r ên to à n b ộ tuyến dây. Tất cả c ầ n nối l i ền mạ ch p h ải được q u ét s ơ n trên v ỏ ki m l o ại k h ôn g đ ư ợc c ó các v ết hư hỏ n g . Mục 5. ĐẶT HỞ VÀ ĐẶT NGẦM DÂY DẪN ĐIỆN Điều 2 7 6. Quy định đặ t d â y điện trong nhà Có t h ể đ ặt các dây đi ệ n dẹt tro n g nhà, n g o ạ i trừ n hữ ng t r ư ờ n g h ợ p s au đây: 1. B ố trí hở: a) Trong c ác p hò n g d ễ b ị cháy b) Trên t r ần n hà 2. B ố trí hở v à ng ầm a) Trong c ác p hò n g d ễ n ổ b) Trong c ác p hò n g đặc b i ệt ẩm c) Trong c ác p hò n g có m ô i t rư ờ ng ăn mòn c a o d) Trên các sà n gỗ c ủ a n h à trẻ, bệ n h v iện, câu l ạ c bộ, tr ư ờn g học v à n h à tập thể đ) Để c ấ p đ i ện cho các th i ết bị chiếu s áng k i ểu tr e o e) Trên s â n k h ấu v à g h ế n gồi c ủa k há n g i ả. Điều 2 7 7. Đặt h ở d â y dẫn dẹt Có t h ể đ ặt hở các dây dẫn d ẹt: a) Tr ự c ti ế p l ê n t ư ờng, vách n g ăn, sàn có trát t h ạ ch cao t h ô h o ặc v ữ a ư ớt. b ) L ê n t ườn g b ằ n g v ậ t liệ u khô n g ch á y , v á c h n gă n c ó dá n l ớ p b ồ i (n g a y trê n m ặ t l ớ p b ồi). Điều 2 7 8. Đặt dây dẹt ngầm tr o ng tư ờ ng nhà Việc đặt dây dẹt n g ầm trong t ư ờ n g h o ặc v ách n g ăn b ằ n g gr a nitô h o ặc trát vữ a th ường ph ả i theo c ác đ i ều k i ện sau đây: a) N ếu t ư ờ n g hoặc v ách ng ă n bằ n g v ật liệu kh ô ng ch á y thì đặt dây tr on g rãnh đ ã l ó t v ữa hoặc d ư ới l ớp v ữ a ư ớt. b) Trong c ác r ãnh v à các k ết cấu x ây d ự ng r ỗ ng. c) Đặt sẵn t ro ng các k ết cấu x ây d ựn g đúc s ẵ n từ x ư ởng ch ế tạo (th e o chỉ d ẫn riê n g). Điều 2 7 9. Đặt ng ầ m dây dẫn dẹt trên t r ần nhà Đặt n g ầm dây d ẫ n dẹt ở trần n h à ph ả i theo m ột trong c á c ph ư ơng p h áp s a u: a) Đặt d ư ới l ớ p v ữ a ư ớt c ủa trần làm bằng các t ấ m khô n g c h áy; b) Đặt tro n g k he hở gi ữ a các tấm b ê tông đ úc s ẵ n, bên n g oà i trát v ữ a thạch cao m ị n; c) Đặt trong các rãnh c h ừ a s ẵ n tro n g các t ấm bê tông c ốt thép cỡ l ớ n, ngo à i c ù ng trát v ữ a thạch c ao m ị n; d) Trong các t ư ờ n g v à cá c h ố c tr ố ng của các t ấ m b ê t ô n g cốt sắt của p a nen v à t rong rãnh c ác t ấ m đặc biệt của n hà k iể u tấm l ớ n; đ) Đặt sẵn t ro ng các c ấu kiện s ẵn từ x ư ởng c h ế tạo (theo ch ỉ dẫn r i ê ng); e) Đặt trên n ề n sàn t h ô c ủa m ỗ i tầng, trần n h à khô n g c há y của tầng cuối c ù n g ( kể cả tầng h ầm), d ư ớ i l ớ p v ữ a x i mă n g c át hoặc t hạch c ao d ầy 10 m m. Tr ư ờ ng h ợ p này, nếu k h ông áp d ụ n g được theo cá c đ i ểm a, c, d thì d ù ng theo c ác đ i ểm b, đ. Đ ối v ớ i dây d ẹt đặt ng ầ m ở tr ầ n nhà y êu c ầu c h ung là p h ải đặt ở chỗ n ào đ ó đảm b ảo kh ông bị h ư h ỏ ng v ề mặt cơ học. Điều 2 8 0. D â y dẹt không c h ịu đư ợ c ánh sáng Các dây d ẹ t có cá c h đ iện b ằ ng c hất d ẻ o k h ông c h ị u đ ư ợc ánh s áng (t r o n g suốt - màu v àng nâ u ) c h ỉ c h o p h ép đặt ng ầ m. Điều 2 8 1. Đặt ng ầ m dây dẫn dẹt Khi đ ặt ng ầ m dây dẫn dẹt p h ải l ự a chọn tu y ến như s au: a) Thô n g t h ườ ng, k h i đặt ng a ng t h eo t ư ờng thì ph ả i đặt so ng s o ng vớ i các đườ n g giao nh a u q u a t ư ờ n g v à t rần v à cách trần 1 0 0 - 2 00 mm h o ặ c cách gờ, mái đ ua ho ặc x à ng a ng từ 5 0 - 100 m m. Các ổ c ắ m đi ệ n n ê n đ ặ t thành h àn g ng a ng. b) Khi kéo đ ến c ác đ è n ch i ếu s á ng, c ác c ông tắc v à ổ c ắm phải đặt d â y theo ch i ều t hẳ ng đứng. Tro n g các n h à l ắp g h ép t ấ m lớn, c h o ph é p kéo t h eo r ã nh có s ẵn. c) Khi đặt dây treo tr ầ n ( t rong l ớ p vữ a, trong c á c khe, t r o n g l ớ p r ỗ ng của t ấ m sà n) n ê n kéo theo khoả n g c á c h ng ắ n n h ất g i ữ a h ộ p p h ân n h á n h v à đèn c h i ếu sáng. Điều 2 8 2. D â y dẫn đi qua ống n hiên l i ệu khí hoặc lỏ ng Khi b ố trí các dây d ẫn v ư ợt các ống n hiên l i ệu k hí ho ặ c lỏ n g, ph ả i lắp đặt dây d ẫ n ở kho ả ng c á c h theo q uy đ ị n h của t à i l i ệu t h iết k ế . Điều 2 8 3. Giao chéo d â y dẫn dẹt Cần trá n h đ ặt dây d ẫ n dẹt g iao c h éo v ới n h au . N ếu t hật c ần t h iết p h ả i giao ch é o thì t ại đó ph ả i cu ố n tăng c ư ờ ng 3 đến 4 lớp bă n g n h ự a dính h oặc b ăng c ao su. Điều 2 8 4. D â y dẫn dẹt 3 ruột Khi d ùng d ây d ẫ n dẹt 3 ruột trong lư ớ i đ i ện c h i ế u sá n g thì dù n g các ruột ng o ài cùng làm dây p ha c ò n r u ột g iữ a làm dây t r u n g tính. Điều 2 8 5. U ốn cong d â y dẫn dẹt Khi c ầ n p h ải u ố n cong các dây d ẫ n dẹt t ới góc l ư ợ n 9 0 o t rên mặt tư ờng v à trần nhà p h ả i theo một tr o ng 3 p h ư ơ n g ph á p s a u: a) N ếu u ốn d â y theo bề d ẹt một góc 9 0 o thì không cần p h ải r ạch d ả i b ăn g cách ly, k hô n g đư ợ c để r u ột này giáp v ới ruột kia. b) N ếu u ốn t h eo cạnh thì ph ả i rạch d ải b ă ng cá c h ly dọc th e o dây v à một ruột đư ợ c u ốn v òng v ào phía trong. c) Nếu dây d ẫ n kh ô ng c ó dải b ă ng c ách ly đ ư ợ c uốn theo cạnh v ới b án kí n h u ố n đ ảm bảo k hô n g làm gẫy c á c h đi ệ n c h ỗ uốn. Điều 2 8 6. D â y dẫn dẹt đi qua vách chắn và sàn Dây d ẫn d ẹ t hở đi qua các v ách c h ắn v à sàn ph ả i lu ô n trong ố ng cách đi ệ n, ở 2 đầu ống ph ả i l ồ ng ố ng lót b ằ n g c ao s u h o ặ c sứ h a y n h ự a. Điều 2 8 7. D â y dẫn đ ặ t ngầm khi chui ra kh ỏ i tư ờ ng, sàn Chỉ dây d ẫ n đặt ng ầ m chui r a kh ỏ i mặt t ư ờng hoặc s àn ( t hí dụ để n ố i v ào đèn, công t ắ c … ) ph ả i l u ồn d ây trong ống cách đ i ệ n hoặc d ù n g ph ễ u. Điều 2 8 8. Chỗ nối, p hân nhánh của d â y d ẫ n dẹt Tất cả các chỗ n ối ho ặc n h ánh d ây d ẫ n dẹt đều p h ả i h àn h o ặc dùng các k ẹp dây tro n g hộp p h â n n há n h. Hộp ph â n n há n h p h ải b ằng c hất cách đ i ện h o ặ c bằng kim loại tr o ng đệ m lót cá c h đi ệ n. Kh i dâ y đ ặ t n g ầ m t h ì ch o p hé p p h â n n hán h d â y ở cá c h ộ p đ ấ u d â y v à ở côn g t ắ c , ổ c ắ m h o ặ c đ è n , ở tro n g cá c g i a n kh ô rá o h o ặ c ẩ m , c á c hộ p p hâ n n h á n h , c ó t h ể là m bằn g cá c h ố c tro n g tườ n g h o ặ c sà n , c ó thàn h ph ẳ n g ch ừ a s ẵ n kh i x â y d ựn g n h ưn g p h ả i c ó n ắ p đ ậ y. Khi nối v à p hân n h ánh các d ây d ẫ n dẹt đặt n gầm p h ải đ ể c h ừ a một đo ạ n dây d ự trữ d à i ít nhất 50 mm. Điều 2 8 9. Khô n g cho p hép tr e o t r ự c tiếp các đ èn l ê n d â y d ẫn d ẹt. Điều 2 9 0. Luồn d â y d ẫ n dẹt vào hộp kim loại Các h ộp ki m lo ạ i ở nh ữ n g nơi l uồ n dây d ẫn dẹt v ào đ ề u ph ả i có ố ng lót c ách điện h o ặc qu ấ n tăng c ư ờng cá c h đi ệ n b ằ ng 3 đến 4 l ớp b ăng n h ự a d ính h o ặc cao su. Điều 2 9 1. N ối d â y v à o các ổ c ắ m, công t ắ c... Khi n ối đ ầ u dây v ào ổ cắm, công tắc v . v … t hì chỉ đ ư ợc r ạch một đo ạn tối th i ểu cần thi ế t của d ải b ăng cách ly gi ữ a các ruột. Điều 2 9 2. C ố định dây dẫn dẹt Việc cố đ ị nh các dây d ẫn dẹt đ ặt h ở đư ợ c tiến hành n h ư s au: a) Với dây c ó dải b ă ng cá ch ly t hì d ù ng b i ệ n p h áp d án, đó ng đ i n h d ù ng k ẹ p n h ự a, k ẹp cao su. b) Với dây không có d ải b ăng c ách ly thì dán h a y dù n g k ẹp. c) Dùng các ki m l o ạ i để k ẹp d â y v à g ắn v ào mặt đỡ. d) Đi n h d ù ng để đ ó ng tr ự c tiếp dải b ăng cách ly của d â y d ẫ n dẹt nên d ùng l o ại c ó đư ờ ng kính 1,4 - 1 ,8 mm d à i t ừ 20 - 25 mm, v ới đường kí n h m ũ đi n h 3 m m, đinh p h ải đ ó n g cách n h a u 200 - 3 00 m m v à đóng đú n g g i ữ a băng cách ly. Búa d ùng đ ể đó n g đinh p h ải là l o ại nhỏ v à d ùn g m i ế ng đ ỡ để trá n h b ú a đập v ào d ây. Trong c ác g ian n hà ẩ m thì d ư ới mũ đinh n ên c ó v òng đệm bằng c ao s u hay n h ựa . K h i dù n g kẹp thì khoảng cách g i ữ a h ai kẹp k h ô n g đư ợ c q u á 4 00 mm. Điều 293. Dùng d â y dẫn dẹt đ ặ t n gầm tro n g tư ờ ng Khi d ù ng d ây dẹt đặt n gầm thì tr ư ớc khi trát v ữ a n ên d ùn g v ữ a thạ c h cao m ị n đ ể gắn tạ m dây v ào. Ngo à i r a c ó t hể dù n g k ẹ p h oặc đ ai bằ n g c hất c ách đ i ện (c ao s u, nhự a…) để c ố đ ị n h dây d ẹ t. Điều 2 9 4. Cấm dù n g đi n h để c ố đ ị n h dây d ẹ t đặt ngầm. Điều 2 9 5. B ảo quản d â y dẫn dẹt Khi v ận chu yển v à b ả o qu ả n dây d ẫn dẹt ph ả i tránh h ư h ỏ ng v ề c ơ h ọ c v à trá n h á nh nắ ng chi ế u v ào. Mục 6. ĐẶT NGẦM DÂY DẪN TRONG CÁC ỐNG KHÔNG PHẢI LÀ KIM LOẠI Điều 2 9 6. Tu y ến đ ặ t ống l u ồn d â y dẫn Tuyến đặt ống t r ong tr ư ờ n g h ợp này k hô n g đư ợ c trùng hoặc giao chép sát v ới các ố ng dẫn k hói v à các b ề m ặt kết cấu bị nu n g n ó ng. Điều 2 9 7. Chọn t u y ế n đ ặ t ống Tuyến đặt ống trên tư ờng n ê n b ố trí song song v ới v ật kiến trúc n à o đ ó ( k hu n g c ử a, gờ , mái đ ua … ). Điều 2 9 8. Tu y ến d â y q ua c hư ớ ng ngại vật Cá c đ o ạ n tu yế n đ i vò n g q u a c á c c hư ớ n g n g ạ i v ậ t ở đ oạ n đặ t n gan g khôn g đ ư ợ c đ ể t ụ n ư ớc. Điều 2 9 9. Ống l u ồn dâ y đ ặ t trên tư ờ ng Ống l u ồn d ây đặt ở trên t ư ờ n g k h ông c h áy t h ì p h ải đ ặt trong r ã nh t r át v ữ a. Tr ư ớc khi trát v ữ a thì nên dù n g v ữ a t h ạch cao m ị n gắn t ạ m ố ng ở một số điểm đ ã đ ị nh v ị. Điều 3 0 0. Đi d â y dư ớ i nền các phân xư ở ng nóng Cấm dù n g các l o ại ốn g k h ô ng ph ải là k im lo ại h a y ố n g g i ấy k im l o ại d ư ới n ề n các p h ân x ư ởng n ó n g (đúc, h àn, rèn…) Điều 3 0 1. Nơ i làm v i ệc có nhiệt độ cao Khi nhiệt đ ộ m ôi tr ư ờ ng nơi đ ặt tuyến t h ườ ng x uy ê n c ao h ơn + 3 5 0 C thì cấ m d ùng ống bằ n g cao s u bitum. Điều 3 0 2. Sử dụng ống cao su d ư ớ i nền nhà Khi dù n g ố ng c ao s u bitum d ư ới nền n h à thì ph ả i đ ặt ố ng d ư ớ i 1 l ớp v ữ a bê tông dầy ít nhất 50 mm. Nh ư ng k h ông q uá 40 0 mm. Điều 3 0 3. Ống cao su giao chéo vớ i đường vận chu y ển Ở c h ỗ ố ng cao s u bi t u m giao c h é o v ới đ ư ờ n g v ận ch uy ển n ội bộ p hân x ư ở ng thì ph ả i l uồn trong ố ng thép. Tr ư ờ n g hợp l ớ p bê tông p h í a trên ố n g dầy h ơ n 1 0 0 mm thì khô n g c ần dù n g ống thép. Điều 3 0 4. B ảo vệ ố n g cao su s au khi chui ra k h ỏi m ó ng, tư ờ ng, nền nhà Ở n h ữ ng c hỗ ố ng cao su b itum c hui ra k h ỏ i mó n g, t ư ờn g v à n ề n n hà t h ông th ư ờ n g p h ả i dù n g nh ữ n g đ oạn ố ng thép m ỏng bọc b ảo v ệ phía n g o ài v à đ ầ u ố n g p h ả i đ ư ợ c chèn kín, ở c h ỗ ố ng cao s u bit u m c h ui r a k h ỏi m ó ng v à n ề n nhà để đ i lên t ư ờng kh ô ng cháy p hải đư ợ c b ả o vệ bằ n g t h é p hoặc sắt góc đ ế n độ c ao 1,5 m. Điều 3 0 5. N ối ống cách điện Cô n g v i ệc nối c ác đ oạ n ống c ách điện v ới n hau p h ả i d ùng m ă n g sông c ù n g l o ại v ật li ệ u v ới ống v à 2 đầu ống n ối p h ải á p k hít nhau. Điều 3 0 6. N ối ống bằng cao su bitum Khi nối 2 đ oạn ố n g bằ ng c ao su bitum v ới n hau p h ải d ùng m ă ng sông c ù ng v ật liệu có đư ờ ng kí n h lớn h ơn v à dài 1 00 m m, h o ặc b ằ ng kim l o ại. Các m ăng sông ph ả i đ ư ợc chèn kín v à dùng dây thép đ ể q u ấ n đ a i cho c h ắc. Điều 307. Dùng ống thép nối ống cao su bitum Có t h ể d ù n g ống th é p mỏ n g để n ối các ố ng cao su b it u m v ới nha u . Chỗ n ố i ố ng đó v ới ống t h ép ph ải chèn c hặ t như khi n ố i bằ n g m ăn g s ô n g . Điều 3 0 8. Chỗ nối các ống g i ấ y - kim loại Chỗ n ố i các ố n g g i ấy - kim l o ạ i v ới n h au d ù ng các m ă n g sông c h uy ê n d ù ng đư ợ c chế t ạo từ n h ữ n g đ oạn ố ng mỏ ng v à đặt ở trong h ộp n ối. Điều 3 0 9. N ối, rẽ nhánh d â y d ẫn trong các ống phi kim loại và ống g i ấ y k i m loại Việc rẽ n há nh v à n ối dây đ i ệ n tr o ng c ác ống kh ô ng b ằn g ki m l o ạ i v à ố ng g i ấy - kim l o ại ph ả i t h ự c hiện ở các h ộp n ối, hộp rẽ n h á nh. C ấu tạo củ a h ộ p n ói t r ên p h ả i ph ù h ợ p với p h ư ơ n g p h áp đặt dây và môi tr ư ờ ng x ung qu anh. Điều 3 1 0. Các loại ố n g khác nh a u Cho p h é p đ ặt các lo ạ i ống c ứ n g v ừ a v à ống cao su b it u m có dây dẫn đã lu ồ n sẵn tro n g ống v ới đ iề u ki ệ n đảm bảo t h ay d â y d ẫn đ ư ợ c. Điều 3 1 1. Đ ư ờ ng kính của ống cách điện Đư ờ n g kí n h tron g c ủ a ố n g c á c h đ i ệ n p hả i đ ả m b ả o v i ệ c tha y d ễ d à n g d â y đi ệ n đ ặ t tron g ố ng p h ù h ợ p v ớ i s ố lượ n g v à đ ư ờn g kín h c ủ a d â y d ẫ n ; đ ồ n g th ờ i k h ôn g đư ợ c b é h ơ n 1 1 mm. Điều 3 1 2. Khoảng cách giữa c á c hộp nối Để k é o dây dẫn v à ống một cách d ễ dà n g cũ n g n h ư để d ễ thay t h ế, kh o ả ng c ác h g i ữ a c á c hộp n ối v ới nh a u kh ô ng được v ư ợt quá g iá trị t hiết kế. Điều 3 1 3. Khoảng cách giữa hai hộp nối c ủ a ống g i ấ y Đối v ới ố ng g i ấy thì khoả n g c á c h g i ữ a h ai h ộ p kh ô ng đư ợc dài quá 9 m. Điều 314. Bán kính uốn cong của ống cách điện Tr ư ờ ng h ợ p do đ ặc đ i ểm kết c ấ u của cô n g trình ở đ oạ n tuyến c ó chi ề u d à i d ư ới 20 m khô n g t h ể đặt các h ộ p néo đ ư ợ c (n h ư đo ạ n g i ữ a các t ầng th a ng máy c ủ a n hà l ắ p g hép tấm l ớ n) thì cho p hép bán kí n h uố n ố n g đ ế n 15 l ần đ ư ờ ng kính n go ài c ủ a ố n g. Số l ư ợ ng chỗ u ốn k h ông được q uá 2. N g oài ra n ên c h ọ n ố n g l ớn h ơn tr ư ờ n g hợp k h o ảng cách g i ữa các h ộ p đạt quy đ ị nh ở Bảng 6.85 . 1 Bảng 6.85.1 Đoạn t u y ến giữa các hộp Khoảng cách giữa hai h ộp (m) Ống cao su c ứng vừa Ống dây k i m loại và cao su bitum Thẳng 10 12 Có 1 góc 7,5 8 Có 2 góc 5 5 Có 3 góc 5 3 Có 4 góc 5 3 Điều 315. Bán kính uốn cong của cao su cứng vừa v à cao su bitum Bán kính u ốn ống cao su c ứ ng v ừ a v à cao su bitum không đ ư ợc n hỏ hơn 1 0 l ần đườ ng kính tro n g c ủa ố n g đ ố i v ới giấy kim loại 6 l ầ n. Điều 3 1 6. Đối v ớ i ố n g g i ấ y - k i m lo ạ i K hô n g c h o p hé p uố n c á c ố n g g i ấ y - ki m l o ạ i k h ôn g x ế p n ế p . Ch ỗ tha y đ ổ i h ư ớ n g t u y ế n v à ở cá c gó c p h ả i đặ t h ộ p n ố i ha y cá c đ o ạ n ố n g b ằ n g ca o s u c ứn g v ừ a h oặ c c á c l o ạ i t ư ơ n g t ự . Điều 3 1 7. B ả o v ệ ch ỗ uố n c ủ a ố n g c ứn g v ừ a v à ố n g c ứ n g ca o s u bit u m Đ ố i vớ i l oạ i ố n g c ứ n g v ừ a v à ố n g c ứ n g ca o s u b i tu m c h ỗ u ố n ố n g p hả i dù n g d â y thép 1 , 5 m m q u ấ n n goà i vớ i b ư ớ c đ a i l à 8 -1 0 m m đ ể b ả o v ệ kh i c h ỗ u ố n đ ó c ó t h ể x ả y r a dậ p nát. Điều 3 1 8. Ống để lu ồ n d â y cách điện qua tư ờ ng, sàn Ống cách đ iện v à ố ng g i ấy - kim loại để l u ồn dây c ách đ i ện q ua t ư ờ ng, s à n g ác ph ả i l i ền v à không đ ư ợc n ố i. K h i đặt ống tr ê n bề mặt lát gỗ c ó trát v ữ a, k hô n g c ho p h é p d ù ng m ă ng sông để n ối các ống cá ch đ i ện trên đoạn tu y ến g i ữ a h a i h ộ p. Điều 3 1 9. Ống lót hoặc phễu k h i đưa ống vào hộp, tủ, bảng Đối v ới ố n g k h ô ng b ằ n g k im l o ại v à ố n g g i ấy kim lo ạ i k h i đưa v ào h ộp, tủ, b ả n g, hộp b ả o v ệ làm b ằ n g v ật liệu k hô n g cá c h đi ệ n, cũ n g n h ư khi đ ưa v ào các h ộp thì các đ ầu ố ng p hải có ố n g lót h oặc phễu c ách đ iện. Điều 3 2 0. Đầu nối của ống cách điện Khi các ố ng cá c h đ i ện khô n g đ ư a v ào ống h ộp h oặc v ỏ của k hí cụ đi ệ n, đ ồ ng hồ thì đ ầ u nối p h ả i có ống lót hay ph ễ u cá c h đi ệ n. Mục 7. ĐẶT DÂY NGẦM TRONG ỐNG THỦY TINH Điều 3 2 1. Quy định về ống t h ủ y tinh Ống thủy tinh p h ải đ ú n g tiêu c h u ẩ n để d ễ d àn g lu ồ n d â y dẫn k hi đ ặt ng ầ m. Điều 3 2 2. D â y dẫn đ ặ t ngầm luồn trong ống t h ủ y tin h Dây d ẫ n đ ặ t ngầm l uồ n trong ố n g t hủy tinh đ ư ợc p hép áp d ụ ng cho các l ư ới đi ệ n ch i ếu sáng v à độ ng l ự c v ới đi ệ n á p dư ới 500 V v à các l ư ới đi ệ n th o ại, truyền t ha n h đặt trong t ư ờ n g h o ặc sàn kh ô ng cháy, ở c á c nhà c ấ p ph ò ng h ỏa lo ạ i III, ở c ác nhà công cộ n g c ấp ph ò ng hỏa loại II kể cả tầng h ầm v à các l o ại n hà k h ác. C ũng c ho p h ép đ ặt ở t ầ ng tr ầ n c ủ a các l o ại n h à khác. C ũ ng c h o p hé p đặt ở tr ầ n của c ác nhà nói t rê n khi trần làm b ằ ng v ậ t li ệ u kh ô ng c háy. Điều 3 2 3. Lắp đ ặ t tại khu vực k h ông có rung động Cho p h ép đ ặt dây theo đi ề u 322 t r ong các n h à sinh h o ạt, nhà v ăn h óa c ó c ấ p p hò n g h ỏ a lo ạ i II v à c á c x í ngh i ệp công n gh iệ p v ới đ i ề u k iện k h ông b ị ả nh h ư ở n g r u ng v à c hấn đ ộng của các thi ế t bị sản x u ấ t. Điều 3 2 4. Những n ơ i không áp dụng điều 322 Khô n g cho ph é p đặt dây dẫn n h ư ở đi ề u 322 ở nh ữ ng n ơi: gi a n nhà dễ nổ thu ộ c mọi cấ p, gi a n đặc b i ệt ẩm ư ớt, chỗ khán g i ả ng ồ i (kể cả sân k hấ u) của r ạ p hát, nhà tr i ển l ã m, câu lạc b ộ, cung v ăn hóa v . v … v à các nhà ở v ùng có độ n g đ ấ t t ừ cấp 7 trở lên, v ùng có độ lún cấp II, III và các mạ c h đi ệ n n g oài t r ời. Điều 3 2 5. D â y dẫn trong cùng một ống Khô n g cho ph é p đặt c h ung d ây d ẫ n của mạ c h có dòng đi ện mạ n h v ào mạch có dò n g đi ệ n yếu (th ô ng t in) tro n g c ù ng một ố ng. Điều 3 2 6. Ống đ ặ t trong sàn nhà hoặc đi trên tư ờ ng Ống đặt tr o ng s à n nhà nên đ i theo đư ờ ng n g ắ n nhất còn ở t ư ờng thì phải đ ặt t h ẳng đ ứ ng hoặc n ằm ng a ng. Ống phải đặt trên t ấm lót v à tấm lót p h ả i nằm t r ong to à n b ộ chi ề u dài ống. Ch i ều dày l ớ p b ả o v ệ (bê tông, x i mă n g, nh ự a đư ờng) b ên t r ên ố n g d à y ít nhất là 10 mm. K h i đặt ống trên các tấm có lót khô n g c háy ở tầng trần thì p h ải dày ít nhất 20 mm. Điều 3 2 7. Ống t h ủ y tinh đ ặ t trong tư ờ ng h o ặc v á ch ngăn bê tông Các ố n g th ủy tinh đặt t rong t ư ờ ng gạ c h v à v ách n g ă n b ê tông x ỉ th ạ ch cao ph ả i đặt trong các m áng r ãnh bê t ôn g x ỉ thạch c ao p hải đặt trong c ác má n g r ã nh đã đ ư ợc vả y v ữ a ư ớt, ngay sau đ ó p h ải đ ổ v ữ a t h ạch ca o hay x i mă ng s u ốt toàn bộ c h i ều dài c ho ng a ng v ới mặ t ng o ài c ủ a t ư ờ n g h o ặc v ách. Máng p h ải có đ ộ sâu l ớ n h ơ n đư ờ ng k í nh n g oài c ử a ố n g đ ặ t là 10 m m, c òn ở các t ầ ng h ầ m, tầng trần là 20 mm. Điều 3 2 8. Các ống đ ặ t song s o ng Các ố ng đặ t song s o ng p h ải c ách nh a u ít nhất 5 mm. Điều 3 2 9. C ấ m dùng ống t h ủ y tinh Khô n g c h o ph é p đ ặt tr ự c t i ếp ố ng thủy tinh trong đ ất, d ướ i n ề n n hà c ủa tầ n g th ứ nhất, nếu nhà c ó tầng h ầm thì d ư ới n ề n tầng hầm. Điều 3 3 0. Các đư ờ n g cung cấp điện chính Khi đặt ống cho các đ ư ờ n g tr ục c ung c ấ p đi ệ n từ th i ết b ị đ ầ u v ào đ ến c ác t r ụ của b u ồ ng thang m áy dù là n h à c ó tầ n g hầm hay k h ô n g đều n ê n đặt trên s à n c ủ a tầ n g th ứ nhất h o ặ c đặt tr ự c ti ế p trong các t ư ờng c h ịu l ự c k h ông c háy. Điều 331. Th a y đổi h ướ ng t u y ến của ống Khi c ần t h a y đ ổ i h ư ớn g t uy ế n c ủa ố n g h ay là m c ác đ o ạn ố n g v òng q ua x à, cột, ph ả i d ù ng các đ o ạ n ố ng c ong bằ ng t h ủy tinh chế sẵn. K hi k hô n g c ó lo ạ i tr ê n t h ì cho ph é p dù n g ố ng gá l à m b ằn g v ật liệu c ứ n g v ừ a h o ặc v ật liệu t ư ơ n g t ự . Điều 3 3 2. N ối ống t h ủ y tinh Để n ối ố ng thủy tinh v ới n h au h a y v ới các ố ng b ằng vậ t liệu c ách đi ệ n k h ác, ph ả i d ùng măng sông bằng cao su c ứ ng v ừ a, b ằ ng ch ất d ẻ o h oặ c mă n g s ô n g b ọ c kim loại. K hi nố i v ới ống kim loại thì nh ấ t th i ết dù n g mă n g s ô n g bọc kim l o ạ i. Điều 3 3 3. Các đầu ố ng p h ải có ống lót Chỗ ố n g th ủy tinh chui v ào các h ộ p đ ầ u v ào, hộp p h ân n há n h c ũ ng n h ư đ ồng h ồ đ ấ u đ i ệ n, bả n g đ i ện, đèn, c ô ng t ắc v à ổ cắm đặt hở th ì đầu ố n g p hải l ót một đo ạ n ố n g cao su. Chỗ ống c hui r a k h ỏi hốc đặ t bảng đ i ệ n thì đầu ố n g cũng ph ả i c ó ống lót. Điều 3 3 4. Treo đèn ch i ếu sáng Các móc đ ể treo đèn ch i ế u s áng ph ả i đ ư ợc cố đ ịnh đ ộ c lập v ào v ách, để khô ng c ó l i ên qu a n đ ế n đ ầu ống thủy t inh v à các đầu d ây ra. Điều 3 3 5. Giao chéo vớ i khe gi ã n nở Khi các ố n g t h ủ y tinh gi a o c héo v ới c ác khe giãn nở thì ph ả i d ù n g đo ạ n ố ng c huy ể n t iếp bằ n g cao s u h o ặ c b ằ ng các ố n g mềm t ư ơng t ự . Mục 8. ĐẶT HỞ VÀ NGẦM DÂY DẪN TRONG ỐNG THÉP + Dùng ố n g thép có th à nh d ầ y bình thường Điều 3 3 6. Quy định chung Dù n g ố n g t hép ( ống n ư ớc, ố ng h ơi) đ ể kéo dây d ẫn đ i ệ n chỉ được dù n g tro n g ph ạ m v i và thiết kế q uy định. Phải tẩy s ạ ch các ba v ia tro n g ố n g v à ống khô n g được móp m é o b ẹp. N ế u ống ch ư a c ó lớp bảo v ệ chố n g g ỉ ( lớ p mạ) t hì phải đá n h s ạ ch r ồ i s ơ n mặt tro n g n go à i, ố n g đ ặt trong bê tông c h ỉ c ầ n sơn m ặt trong. Ống đặt tr o ng n h à có h i ện t ư ợ n g ă n mòn thì p hải s ơ n theo chỉ d ẫn c ủa th i ết kế. Điều 337. Bán kính uốn cong Khi các ố n g cần đ ư ợc ph â n n h án h , p h ải u ốn ố ng v à bán k ính u ố n p h ải k h ông n h ỏ hơn 10 lần đ ư ờ ng kính ống trong các t r ư ờ ng h ợ p sau: a) Khi đặt ố n g trong các khối b ê t ô n g (t rư ờ n g h ợp n g oại l ệ thì cho phép b á n kính uố n bằ n g 6 l ầ n đư ờ ng kí nh ). b) Khi tro n g ố ng đặt cáp v ỏ nhôm, vỏ chì hay n h ự a, v ới mọi hì n h th ứ c đi hở h ay ngầ m, khô n g đ ư ợ c bé h ơ n 6 l ần đ ư ờ n g k ính. c) Trong c ác t r ư ờ ng h ợp đặt n g ầm c òn l ại, v ới đ iều k i ệ n là v i ệc đ ặt n gầ m ống kh ôn g gây nên c ác k h ó kh ă n đặc biệt. d) Khi đặt hở các ống c ó đư ờ ng kính từ 0,9 m t r ở lên, t r ừ các tr ư ờ n g h ợp nêu ở m ục (b), khô n g đ ư ợ c bé h ơ n 4 l ần đ ư ờ n g k ính. đ) Khi đ ặt hở các ống có đư ờ ng kí n h đến 0, 7 5 m trừ tr ư ờ n g h ợp n êu ở ( b) . Điều 3 3 8. Đầu cột Các cốt k h ô ng đ ư ợc bẹ p méo h ay có ba v ia. Điều 3 3 9. Khoảng c á ch cố định ống Kho ả ng c á c h cố đ ị nh ố ng k h i đặt h ở kh ô ng đư ợc v ư ợt q u á 2,5 m - đ ối v ới đườ n g ống c ó đư ờ ng kính d ư ới ¾ pút; 3 m đối v ới ố ng đ ư ờ ng kí n h d ư ới 1 p út ½ v à 4 m - đ ối v ới ố ng đư ờ ng kí n h 2 pút trở l ê n. Điều 3 4 0. C ố định ống thép h ở Cố đ ị n h ố n g t h é p đ ặt h ở, có t h ể d ùng móc, v òng đai v .v… các ố n g dẫn n ư ớ c … k hí (k h ông mạ k ẽ m) có thể h à n v ào kết c ấ u c ủa n hà n h ư cột đèn… n h ư ng kh ô ng đ ư ợc làm cháy ố ng, ph ả i h à n ống tr ư ớc k hi đặt dây. Điều 3 4 1. Khoảng cách giữa c á c hộp néo Kho ả ng c á c h gi ữ a h ai h ộp n é o k hô ng đ ư ợc lớ n hơn c ác trị số sau: Khô n g q u á 1 c h ỗ u ốn 50 m “ 1 “ 40 m “ 3 “ 20 m Điều 3 4 2. Ống thép đ ặ t trong móng Ống đặt trong móng củ a th i ết b ị cô ng ng h ệ p h ải c ố đ ị n h v ào k ết c ấu đỡ hay cốt t hép tr ước khi đ ổ bê t ô ng. Chỗ ố ng ra kh ỏ i m ó n g c h u i v ào đ ất p h ải thự c h i ện t h e o t hiết kế để trá n h g ãy ống k h i đ ấ t hay m ó ng bị lún. Điều 3 4 3. Giao chéo vớ i khe gi ã n nở Ở c hỗ giao chéo v ới kh e g i ã n n ở p hải đ ặt ố ng trong các h ộp đặc b iệt có b ộ p h ận gi ã n nở , hoặc nối vớ i bộ p hận l è n gi ã n n ở m ềm v ào ốn g . Điều 3 4 4. N ối ống trong môi t r ư ờ ng khô ráo Việc nối ố n g v ới n h au ở tro n g gi a n khô r á o c ó b ụ i (t r ừ c ác gian dễ nổ, dễ ch á y hay các gi a n d ầu n ư ớc h o ặc nhũ tư ơ n g c ó t hể lọt vào ố n g) c ho ph é p d ùng ống bọc, m ăng sô n g khô n g c ầ n chèn kín ch ỗ nối. Điều 3 4 5. N ối ống trong các đi ề u kiện Việc n ố i ố n g đ ặt ở các gian dễ n ổ , dễ cháy, ẩ m ư ớt, m ỏ ng, có h ơ i h oặc khí làm h ạ i cách đi ệ n của dâ y ở nh ữ ng nơi d ẫn nư ớc ho ặ c n h ũ t ư ờng có thể ch u i v ào ống v à ở các thiết trí đi ệ n n g o ài t rời đều ph ải dù n g l o ại m ă ng sô n g có r e n rã nh v ới đ ệ m kí n ở c hỗ nối, ở c á c gian có bụi, chỗ n ố i ố n g ph ả i chèn để ch ố ng b ụi. Điều 3 4 6. N ối ống đ ặ t ngầm Trong mọi t r ư ờ ng h ợp đặt ống n gầm v à đặt trong b ê tông, b ắt b u ộc p h ải n ối ống b ằ ng mă n g sô n g có ren v à c hèn kín c h ỗ nối. Điều 3 4 7. Măng sông ống thép Chất l ư ợ n g ph ầ n r en ở r ă ng đầu ống t h é p p hải đ ả m bả o v iệc v ặn măng sông một c á ch bình t h ư ờ n g. Măng sô ng p h ải v ặn chặt một trong h ai đ ầu ố n g v ới nh a u. Ch iề u dài đ o ạn ren p hải b ằ ng c h i ều d à i mă n g s ô n g cộ n g v ới chi ề u d ầ y đ ai ốc hãm. Điều 348. Thi công đ ầ u ống Các đ ầu ốn g ph ả i tẩy s ạch ba v ia và g ờ sắc. Điều 3 4 9. Đặt ống lót đ ầ u ống t hép Tr ư ớc k hi k éo d â y tro n g ống thì ở đầu ố ng ph ải có ố ng l ó t để tránh h ư h ỏ ng d ây. Điều 3 5 0. Lắp đ ặ t th i ết bị Đặt c ác hộ p, các tủ, c ác d ụng cụ đo v à k hi l ắp đ ặt p hải áp d ụ n g c ác p h ư ơng ph á p thích hợp đ ể đ ả m bảo s ự t i ếp x úc tốt gi ữ a các th iế t bị này. Điều 3 5 1. Tại các n ơ i ẩm, ướt Ở các n ơi n hơ ẩm ư ớt, nóng, b ụi hay có hóa c hất ăn m òn v . v … nếu khô n g đ ư a đư ợ c đ ầu ống v ào tr o ng h ộ p khí cụ v . v … phải d ù ng nh ự a cách đ i ệ n ch è n kín g i ữ a ố ng v à dây. Điều 3 5 2. C ố định ống thép Các dây d ẫ n đặt ở các ống t hẳ n g đứng p h ả i đư ợ c cố đ ị nh c h ắc ch ắn. K h oảng cách gi ữ a các đ i ểm cố đ ị nh c ủa dây d ẫ n p h ải khô n g l ớn hơn q uy đ ịn h trong t h i ết kế. Điều 3 5 3. Các loại dâ y d ẫn đ ặ t trong ống thép Tất cả m ọi dây tr o ng c ùng một mạ ch x oay ch i ều, kể c ả d ây tru n g tí n h p h ải đặt c hu n g tro n g một ống. Trong m ạ c h x oay ch i ề u, cho p h ép đặt các dây dẫn c ủ a cùng m ột p h a chu n g tr o ng một ố ng thép n ếu c h úng đ ư ợ c b ảo v ệ để d ò ng đ i ện d a n h đ ị n h k h ô n g v ư ợt quá 25 A. + Dùng ố n g thép. Điều 3 5 4. Loại ống thép n à y chỉ d ùng đư ợ c ở những n ơ i do th i ết kế q u y đ ị n h . a) Đặt h ở, kh ô ng c ần c h è n kín c hỗ n ối ố ng v à c hỗ đ ư a ố n g v ào hộp đ ối v ới n h ữn g g ian khô r á o, bì n h t hư ờ ng. b) Đặt h ở v à đ ặt n g ầm c ó chèn kín ch ỗ ố n g n ối v à c h ỗ đ ư a ông v ào h ộ p đặt trong t ư ờ ng sàn, tro n g l ớp v ữ a c h èn h a y l ớ p lót của sà n, trong mó ng v à trong các kết c ấ u x ây d ự ng k hác của c ô n g tr ì nh đối v ới c ác g i a n bì n h th ư ờ n g, ẩ m, n ó ng, b ụ i, dễ c h áy, r iê n g đối v ới n hữ ng gian b ì n h t hư ờ ng c ho p h ép đ ặt trong đất. Khô n g c h o ph é p d ù ng l o ại ố ng n ày ở: a) Các g i a n ẩ m hoặc đặc biệt ẩm; b) Các g i a n dễ nổ, gi a n có hóa chất ă n mòn; c) Th i ết bị đi ệ n ng o ài t r ờ i; d) Ch ô n d ư ới đất n g oài trời. Ghi chú: Ở các thiết trí dễ nổ, c h o ph é p d ù ng các ố n g th é p hàn mỏ n g thành, có c h i ề u d à y nhỏ h ơ n so v ới ố n g b ì nh t h ư ờ ng là 0,5 mm v ới đ i ề u k i ện là ph ả i d ù ng m ă n g s ông có re n răng để n ối ống. Điều 3 5 5. Ống thép m ỏng Khô n g c h o ph é p d ù ng hàn đ i ệ n để cố đ ị n h ố n g thép th àn h m ỏ n g v ào kết cấu kim loại. Điều 3 5 6. Mối nối Khi c h ỗ n ố i khô n g c ầ n chèn kín thì phải dù n g măng sông tiêu ch u ẩ n có ren. Điều 3 5 7. N ối đ ấ t ống thép Khi n ố i đất các ống mỏ ng t h à n h h ay d ù n g ch úng đ ể làm dây n ối đấ t ph ả i t h ự c hi ệ n đú n g theo y ê u c ầ u kỹ thuật c hỉ d ẫ n ở c h ư ơng V (hệ thống n ối đ ất). Mục 9. DÂY DẪN ĐẶT HỞ VÀ CÓ BAO CHE (THANH CÁI) VỚI ĐIỆN ÁP DƯỚI 1000 V Điều 3 5 8. N ối d â y dẫn N h ữ ng c h ỗ nối dây d ẫn k h ô n g c ần th á o m ở thì thông t hư ờ ng dù ng b i ện p h áp h àn. Ở n h ữ ng c hỗ nối dây b ằng kim lo ạ i k hác n hau p hải c ó b i ện ph á p ch ố ng hư h ỏng d o ăn m òn ph ầ n d ẫ n đ i ện. Điều 3 5 9. Quy định khoảng cách d â y dẫn t rần trong n hà Trong n hà, kho ả ng c ác h g i ữ a các ph ầ n của dây dẫn tr ầ n v à các ống khô n g đư ợ c nhỏ h ơn quy đ ịnh tr o ng tài l i ệ u thiết kế. Điều 3 6 0. Khoảng c á ch an toàn khi đi d â y Kho ả ng c á ch g i ữ a các v ật dẫn đ i ện của c á c pha k h ác n hau h ay k h ác nh a u tr o ng b ộ d ẫn đi ệ n c ự c tính, và t ừ các v ật dẫn đó đến t ư ờ ng nhà v à đến các k ết cấu được n ối đ ấ t , k h ô n g đư ợ c n h ỏ h ơn các trị s ố ở bả n g 6 . 5. Bả n g 6. 1 3 1.1 STT Tên góc b ộ dẫn điện Các khoản cách nhỏ nhất (mm) 1 Các b ộ dẫn điện trần 50 2 Các bộ d ẫ n điện gồm nh i ều d ây dẫn v ới khoảng c á ch giữa hai đ iể m c ố định dây: Đến 2 m Trên 2 m đến 4 m Trên 1 m đến 6 m Trên 6 m 50 100 150 200 3 Các b ộ dẫn điện loại đ ượ c bảo v ệ b a o che, c h ống bụi - Tính theo bề mặt cách đ iện 20 - Tính theo không khí 12 4 Các b ộ dẫn điện loại ch ố ng nư ớ c bắn vào - Tính theo bề mặt cách đ iện 70 - Tính theo không khí 50 Điều 3 6 1. D â y dẫn trong các phân x ư ở ng Các dây dẫ n đặt tro n g các p h ân x ư ởng n ơi có nhiều n g ư ờ i (không có n h i ệ m v ụ) lui tới ph ả i được đặt ở độ c a o quy đ ị nh trong tài l i ệ u t hiết kế. Các th i ết bị t r ong n hà tr o ng t rư ờ ng hợp c ó lớp bảo v ệ v à khô n g có c ác quy đ ị n h nào k h i c h úng đ ư ợ c phủ b ằ n g v ật li ệ u an toàn cá c h đi ệ n. Các c ấu trúc b ằn g n h ự a tổ n g hợp đ ể l ắ p dây d ẫ n ph ả i là v ật liệu k h ô n g bắt l ử a. Điều 3 6 2. B ố trí c á c khí c ụ điện Các khí cụ đặt trên bộ dẫn đ iện c u ng cấp h ay phân p h ối ph ả i đặt n g ay cạnh các điểm rẽ nh á nh ở các c h ỗ có t h ể đ ế n g ần đ ể k i ểm tra v à sử a c h ữa . Ch ú ng p h ải đ ư ợ c b ố trí hay che chắn để ng ư ời làm v i ệ c v ô ý không chạm ph ả i các bộ p h ận m a ng đi ện. Cho p h é p đặt khí cụ đi ệ n ở d ư ớ i thấp, nếu đặt ở trên cao khó kh ăn cho n g ư ời thao t á c v ận hành. Để đ iều k h i ển các k hí cụ đ ó ng c ắ t đặt cao q uá tầm n g ư ời, thì c ầ n ph ả i có c ác trang b ị thích h ợ p đ ể tiến h à nh thao tác, c ác khí c ụ đ ó cũ n g p h ả i có các ký h i ệ u c h ỉ rõ v ị trí đó ng cắt mà ng ư ời đ ứ ng ở sau có t h ể nhìn ra. Điều 3 6 3. B ộ dẫn điện loại kín Bộ d ẫ n đ i ệ n l o ại bao che p h ả i đ ư ợc đặt ho ặc treo ở c ùng độ c a o . T rụ v à giá đỡ b ộ d ẫ n đi ệ n p h ải c hắc c h ắn. Kho ả ng c ác h g i ữ a các đi ể m cố đ ịn h của b ộ d ẫ n đ ị n h p h ải theo đ ú n g chỉ d ẫn c ủ a tài li ệ u thiết kế. Mục 10. LÀM ĐẦU DÂY VÀ NỐI DÂY CHO CÁP Điều 3 6 4. Quy định chung Khi đ ấ u nố i , rẽ nhánh v à làm đầu dây cho c á c dây dẫn hoặc các r u ột nhôm ha y đồng thì có t h ể d ù ng m ột trong c ác cách s a u : hàn, ép, h àn th i ếc, k ẹ p chu y ên d ùng. Điều 3 6 5. Mối nối và r ẽ nhánh Tại c h ỗ nố i hay rẽ n há n h d â y dẫn ph ả i q uấn băng cách đi ệ n cao s u h o ặc n hựa (polilo v inhit) ở nh ữ ng gian ẩm c òn ph ả i q u ét sơn h a y v adơlin cô n g n gh i ệp t r ư ớc khi q u ấn bă n g . Điều 3 6 6. Đầu cốt, ố ng nối d â y d ẫn Đầu c ốt, ố n g nối ph ả i c họn p hù hợ p v ới mặt cắt của d â y. Điều 3 6 7. Ép c ốt d â y d ẫn Đư ờ n g kí n h l ỗ c ủ a ta i đ ầ u c ố t p h ả i p h ù h ợ p vớ i đ ư ờn g kín h c ủ a ố n g n ố i ha y đ oạ n ố n g c ủ a đ ầ u c ố t . Ví t é p phả i ở g iữ a đo ạ n ố n g v à nằ m v ề ph í a c h í n h d iệ n c ủ a đ ầ u c ố t . P h ả i k i ể m t r a độ sâ u v ế t é p s o vớ i yê u c ầ u c ủ a n h à c h ế tạo , s ố lư ợ n g v ế t é p p h ả i k iể m t r a l ấ y t h e o t ỷ l ệ %. Điều 3 6 8. Ép c ốt trong môi trư ờ n g ẩm ướt Ở m ôi t r ườ ng ẩm ư ớt, sau khi é p x ong dầu c ốt, p h ải d ùn g b ăng cá c h đ iện q u ấ n chùm lên cả v ết ép. Điều 3 6 9. Đầu cáp Khi các ph ễ u cáp đặt ở các đ ộ c a o khác n h au, có k h ả n ăng ch ả y d ầu ở đ ầ u c á p, ph ả i b ị t kín l ạ i bằng cách dùng b ă ng dính cách đ i ện q uấn l ê n r u ộ t cáp v à đ o ạn hình t r ụ của đ ầu cốt ở chỗ lồ ng r u ột cáp v ào đầu cố t. Điều 3 7 0. Ép c ốt đ ầ u cáp Phải dù n g thiếc hàn h ay đồ n h ự a hoặc E pô gx i để bịt kí n mối g hép g i ữ a các t h ành b ị ép dẹt của t a i đầu c ốt hình ống được cố đ ị n h v ới ruột cáp bằ ng cá c h ép. Điều 3 7 1. N ối d â y n h ôm lõi thép Khi đ ấ u n ố i hoặc rẽ nh ánh d ây n h ôm 1 sợi h oặc nhi ề u sợi mặt cắt 20 m m 2 thì ph ả i dù ng p h ư ơ n g p h áp h à n n hô m h o ặc hàn ép. Điều 372. Hàn d â y n hôm lõi thép Mối h àn l à m đầu cốt cho r u ột n h ôm n h i ều s ợi của dây dẫn v à cáp b ằng c ách hàn p h ả i th ự c hiện s ao c h o tất cả các s ợ i d ây b ê n n go ài c ủ a ruột đư ợ c bọc k ín trong kim loại c h ảy lỏ n g đ ổ v ào r u ột, n hư ng k hô n g đ ư ợc làm cho r u ột dây co l o ại v à trên b ề m ặt ruột dây khô n g có v ết n ứ t, chảy v à cháy . Để tr á nh c h o dây c ách đi ệ n của ru ột cáp q uá nó n g, bắt b uộc phải đ ặ t v ật làm mát lên r u ộ t cáp h àn v ào đầu c ốt. Khi hàn p h ải d ù n g chấ t trợ d u ng ( t huốc h à n) s au k hi hàn, chỗ nối và chỗ làm đ ầ u cốt p h ả i đư ợ c tẩy sạch hết th u ốc hàn v à xi hàn, r ử a b ằng x ăng ( khô n g d ù ng nư ớc) r ử a sạch, bôi n h ự a c h ố n g ẩm v à q u ấn b ăng cách đ i ện. K h i làm đ ầu cố t cho r u ột cáp thì d ù ng băng cá c h đi ệ n p h ải q uấn p hủ kín phần ố n g c ủa đ ầ u cốt và quấn tr ù m lên c ả cách đ i ện c ủ a ruột cáp. Trừ p h ần t i ếp x úc ra, đ ầu cốt c ủ a cáp p hải b ô i n h ự a. Điều 3 7 3. Đấu nối với khí cụ điện Nếu đ ồ ng hồ, khí cụ đi ệ n có s ẵn t iếp đ iểm hoặc n ố i tr ự c ti ế p v ới nh ô m thì c ho p hép n ối tr ự c ti ế p d â y dẫn h oặc cáp r u ột n h ôm v ới ch ú ng. Điều 3 7 4. Làm đ ầ u cốt trong môi t r ư ờ ng dễ nổ Ở các th i ết bị đ i ệ n n g o ài t r ờ i d ễ n ổ v à ở các gian d ễ n ổ, dễ c háy t h uộc mọi c ấ p, v iệc n ối v à làm đ ầu cốt cho dây dẫn v à c áp ruột n hôm p h ả i t h ự c h i ện b ằng c á ch h à n h o ặ c ép (t r ừ n h ữ ng n ơi cấm d ù ng c áp r u ột nh ô m). Điều 3 7 5. N ối d â y đ ồ ng Đối v ới d ây đ ồ ng mặt cắt đ ến 10 mm 2 , n ế u nối b ằ ng c ách ép có dù n g ố ng n ối ho ặ c l á đồ n g m ỏ n g . Tr ư ờ n g h ợp n go ạ i l ệ cho p h é p dù n g lá đ ồ ng thau. Chiều dày c ủa lá, số lớp, kho ả ng cá c h v à độ sâ u v ết ép ph ả i theo tài li ệ u h ư ớ ng d ẫ n cụ thể. Ở mối n ối k h ông đ ư ợ c có kẽ hở g i ữ a lá đ ồ ng v à r u ột dây. Điều 3 7 6. N ối d â y đ ồ ng nh i ều s ợ i Khi n ối dây đồ n g n h i ề u sợi có mặt cắt đ ế n 10 mm 2 v ào cá c khí cụ đ i ệ n thì ph ả i é p v ào đ ầu cốt hoặc u ố n đầu dây t heo h ì nh v òng k h uy ê n. Điều 3 7 7. Làm đ ầ u cốt v ớ i d â y đ ồ ng nh i ều s ợ i Vớ i d â y h o ặ c cá p ruộ t đ ồn g mặ t cắ t lớ n hơ n 1 0 mm 2 ph ả i d ùn g c ác h é p k h ấ c h o ặ c é p l i ề n (liên tục ) đ ể n ố i v à là m đ ầ u c ốt . Tron g tr ư ờn g h ợ p c ầ n thiế t c ó t h ể dù n g ph ư ơn g p h á p h à n thiếc. Mục 11. ĐẶT DÂY TRONG CÁC GIAN DỄ CHÁY, DỄ NỔ Điều 3 7 8. Quy định chung Khi đặt dây d ẫ n ở các thiết trí d ễ nổ, p h ả i l u ồ n d ây tro ng ố n g t h é p v à t u â n th eo c ác yêu cầu riê n g: Chỗ n ố i ố n g p h ải có ít nhất 5 đư ờ ng r e n n g u y ên v ẹn, chỗ nối c hèn b ằng s ợi g ai tẩm dầu sơ n pha bột chì, cấm kh ô ng đ ư ợc hà n . Các h ộp ph ân n h á n h ở các giai c ấ p B-I, B-II phải l à k i ểu chố n g nổ, c òn ở c ấ p k hác có t h ể dù n g k i ể u c hố n g b ụ i h o ặc ch ố ng n ổ. Trên đườ n g ố ng l u ồn dây, p h ả i c ó c h ỗ x ả n ư ớc đ ọ ng k hi l u ồn dây dẫn đặt tr o ng ống v ào v ỏ động cơ, khí cụ, đồ n g hồ, v ào các b ộ p h ậ n để n ố i dây v à đ ư a d â y dẫn r a n go ài gian d ễ nổ, h oặc đ ư a dây d ẫ n từ g i a n d ễ nổ này s a ng g i a n d ễ nổ k hác đ ề u p h ải l u ôn trong ố n g . Khi đ ó các ống p h ả i đ ư ợc c hèn k ín t ừ ng đ o ạ n. Cấm l ợi dụng các b ộ ph ậ n n ố i cầu đ ư ợc chèn kín để đầu n ối ho ặc rẽ n h á n h dây d ẫ n. Cao su v à n h ữ ng v ật l iệu k hác d ù ng đ ể c h èn kín, hoặc để cách đ i ệ n kh ô ng được để t i ếp x úc v ới nh ữ ng c h ất lỏng có t h ể làm hỏ n g c h ú ng . Chỗ nối ố n g ph ả i đ ư ợ c thử c h ịu áp l ự c: 2,5at đối v ới c ác gian c ấ p B-I, 0,5al đối v ới các gi a n c ấp B- I a, B-II, B-Ila. Sau 3 phút, áp l ự c t h ử kh ô ng đư ợc gi ả m q u á 5 0 %. Chỗ đường ống x uyên qua t ư ờ n g ph ả i ch è n c h ặt b ằ ng v ật liệu k h ô n g cháy. Điều 3 7 9. D â y dẫn đi trong môi t r ư ờ ng dễ nổ Khi đặt c ác bộ dẫn đ iện t rần b ằ ng đồ n g h oặc nh ô m tr o ng các gian d ễ n ổ c ấp B-Ia, B-Ib và các gian d ễ cháy thuộc mọi c ấ p, p h ải t h ỏa mãn các yêu c ầu s a u: - Chỗ nói t ha nh d ẫ n k hô ng c ầ n tháo rời thì ph ả i hàn. - N h ữ ng c h ỗ nối th a nh c ái v ào khí c ụ đ iện b ằng bu l ô ng p h ải nối c h ắc chắn v à p h ải c ó b i ệ n p h áp t hích h ợ p để chố n g đ a i ốc tự tháo. - Tha n h d ẫ n ph ả i có h ộp bảo v ệ, có l ỗ k h oan t h ông g ió đư ờng kí n h k h ông q uá 6 mm. - Tron g c á c gia n d ễ nổ , h ộ p bả o v ệ p h ả i l à m b ằ n g ki m l o ạ i v à c h ỉ đ ư ợ c thá o m ở b ằ n g k hóa. - Trong c ác g ian d ễ cháy cấp n-I, n-II thì các h ộp bảo v ệ p h ả i thuộc lo ạ i chố n g b ụ i. Điều 3 8 0. H ộp nối và hộp phân nhánh Hộp n ố i v à ph â n n h á nh đặt ở các nhà dễ cháy p h ải là l o ại c hố n g b ụ i l à m b ằ n g t hép h o ặc lo ạ i v ật liệu bền c h ắc, kích th ư ớ c thích hợp đ ể v iệc nối d ây được c h ắc ch ắ n v à dễ th ấy, nếu h ộp l à m bằng thép thì ở tro n g ph ả i có l ớ p lót cá c h đ iện, n ếu hộ p làm b ằ ng n h ự a ( c hấ t dẻo) thì p h ả i là l o ại n hự a kh ô ng c h áy. Trong các gi a n c ấ p n- I I v à n-IIa, cho p h é p dù ng c ác l o ại hộp n ố i, h ộ p rẽ nh á nh là l o ạ i hộp kiểu kín. Điều 3 8 1. N ối đ ấ t Khi l ắp đ ặt hệ th ố ng nố i đất p h ải t h ự c h i ện t he o quy đ ị n h của c h ư ơn g nối đất ( V ). Điều 3 8 2. Đặt ng ầ m dây dẫn Khi đặt dây ng ầ m ở các gian d ễ ch áy v i ệc nối dây d ẫn k h ông có h ộp đấu dây, p h ải n ối q ua hộp c hu y ền t iếp đặt ở t rần n hà. Mục 12. SƠN VÀ ĐÁNH DẤU Điều 3 8 3. S ơ n chống gỉ Tất cả các bộ p h ận ki m lo ạ i đ ề u ph ả i đ ư ợc bảo v ệ ch ố ng gỉ thích hợp v ới đ i ề u ki ệ n m ô i tr ư ờ n g . a) Trong n hà ở môi t r ư ờ n g bình th ư ờ ng thì sơn d ầu, sơn nh ự a đ ư ờ ng. b) Trong n hà c ó môi tr ư ờ n g hóa c h ất ăn m ò n thì ph ả i d ù ng s ơn thích h ợ p. c) Ng o ài t r ờ i d ùng s ơ n n h ự a đ ư ờ ng v à l o ạ i t ư ơn g đương. Điều 3 8 4. Các bộ p h ận dẫn điện đ ặ t hở Các b ộ d ẫ n đ i ện đặt h ở l o ại đ ư ợc b ả o v ệ trừ các hộ d ẫ n đ iện l àm bằ n g d ây d ẫn thì đ ều ph ả i s ơ n.Thủ tục n à y t uân t hủ v i ệ c x ác đ ị nh pha đ ư ợc mô tả tr o n g đi ề u k h o ản c h u ng của tiêu c h u ẩ n này. Các b ộ p h ậ n m a ng đ i ệ n của bộ d ẫ n đ i ện lo ạ i bọc kín đ ề u ph ả i s ơ n màu đỏ - ở chỗ dây đi ra k h ỏ i h ộ p bọc phải sơ n màu c ác pha k hác n hau 1 đo ạ n dài 0 , 3 m. Các m ặt h ộ p đặt n g oài t r ời thì sơn mầu x ám k hi d ò ng đ i ệ n đến 1 5 0 0 A , s ơn ng â n n h ũ nếu lớn h ơn 15 00 A. Điều 3 8 5. Đánh dấu nhận b i ết Ở các sơ đ ồ p h ứ c tạ p, các ố ng v à dây dẫn đ i ện đ ều ph ả i đá n h số t h eo n hật ký cáp, đ ồng thời đ á nh d ấu dây ở c ác hộp n h á nh, chỗ đấ u v ào khí cụ hay th i ết bị d ù ng đ i ệ n. Còn c á c ống thì đ án h dấu ở đ ầ u ống. Điều 3 8 6. Đánh dấu d â y và cáp Các dây d ẫ n đ i ện v à c ác c á p đ i ệ n đặt trong các h ộp v à máng ( k ể c ả bó h a y đặ t riê n g t ừ ng sợi) c ũ ng đ ều đ á nh dấ u. Chư ơ n g 7 CÁC ĐƯỜNG CÁP NGẦM Điều 3 8 7. Phạm vi áp dụng Quy đ ị nh t r ong C h ư ơ ng n à y đ ư ợc áp dụ n g ch o c á p đ iện ng ầ m đ ến 500 kV v à c ho c áp thí ng h i ệm. Đối v ới c ác đư ờ ng dây c ủa các th iế t trí đặc b iệt ( x e đ iện ng ầm, đ ư ờ ng h ầm…) thì theo các quy đ ịnh r i ê ng. Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 3 8 8. Quy định về cáp Kiểu cáp, mặt cắt và số l ư ợ ng r uột cáp, tuyến c áp v à p h ư ơ n g p háp đặt cá p p h ải t h eo đú n g t à i l i ệ u th i ết k ế. Trong tr ư ờ n g h ợp cần t hiết m u ốn t hay đ ổ i ph ả i đ ư ợc s ự đ ồng ý của cơ qu a n th i ết kế v à tuân theo q uy p h ạ m trang bị đ i ện. Điều 3 8 9. Kiểm t ra t r ư ớ c khi lắp đ ặ t Tr ư ớc khi đ ặt cáp, ph ả i xem xét tình trạ n g cá p c òn q u ấ n ở ru lô, K h ông được l ắp đ ặt cáp đã h ỏ ng. Điều 3 9 0. Vỏ cáp Ở v ỏ chì c ủ a cáp không cho phép có vết n ứ t, lõm, x ư ớc rách v . v … Nếu p h ả i x ử l ý do các khu y ết t ật k ể trên thì chi ề u d ầy v ỏ cáp s au kh i x ử lý tạ i đ ó kh ô ng được n h ỏ h ơn t rị số q u y đ ị n h của n h à chế tạo. Điều 3 9 1. Lắp đ ặ t cáp Cá p ph ả i đư ợ c lắ p đặ t đ ể trán h d ã n c ơ kh í h o ặ c h ư h ạ i k h i c hú n g đượ c đư a v à o v ậ n hành. a) Cáp được l ắp tự treo trên tư ờng, sàn p hải đ ư ợc c ố đ ịn h ở các đ i ể m cu ố i, các điể m uốn v à các đi ể m đ ấu n ối. Cáp p h ả i đ ư ợc cố đị nh ở đ i ể m g i ữ a của ph ần dây u ố n cong hoặc đi ể m cuối c ủa ph ần d â y u ố n. Đi ể m cố đ ị nh c á p p h ải thuân th e o tài l i ệu th i ết kế. b) Khi c áp đư ợc l ắ p th ẳn g đứng dọc theo kết c ấu h oặc t h eo t ư ờng, c áp p hải được l ắ p sao c h o tr ọ ng l ư ợ n g b ản thân của nó kh ô ng g ây h ư hại c ho đ i ểm n ối hoặc v ỏ cáp. c) Các s ai s ót v ề điều k i ệ n n ố i c á p c ó thể l à n guy ên n h â n g ây hư h ạ i c ho c á p. Vì vậy, số l ư ợ ng c ầ n thiết c ủ a các dụng c ụ có đị n h n h ư cọc dây, gi á đỡ v à các điều k i ện c ố đ ị nh ph ả i đ ư ợc k iểm tra k hi cáp đ ư ợc l ắ p đặt. d ) Phả i c ó t ấ m đ ệ m kh i l ắ p đặ t c áp . Nế u cá p đư ợ c l ắ p đ ặ t ở n hữ n g c h ỗ c ó t h ể b ị h ư ha i d o v ậ n t ải , cá c v ậ t c ứn g v à c o n n g ư ời , c á p p h ả i đư ợ c b ả o v ệ ở đ ộ ca o 2 m tín h t ừ m ặ t đ ất. đ) Nếu c áp đ i từ các ố n g cáp v ào trong n hà, đư ờ ng hầ m… h o ặc đi d ư ới sà n, trong t ư ờ n g, nó p hải đ ư ợ c đ ặt v ào trong ống h oặc trong c á c b ộ ph ậ n ch u yên d ụng. Khi kế t thúc c ô n g t ác l ắp c á p, p h ải s ử d ụng v ật l iệ u c h ố n g th ấm để trá n h n ư ớ c ch ảy v ào trong c á c l ỗ , c ử a n g ư ờ i chui… Điều 3 9 2. C ố định cáp Đi ể m cố đ ị n h c áp p h ả i cách h ộp c áp v à p h ễ u cáp k h ô n g quá 0 , 5 m. Điều 3 9 3. Cáp đ ặ t h ở Cáp đặt hở ph ả i đ ư ợc bảo v ệ kh ô ng để c ác b ứ c x ạ nhiệt tác động tr ự c ti ế p v ào cáp. Điều 394. Bán kính uốn Bán kí n h u ốn tro n g c ủ a cáp s o v ới đườ n g kí n h n g oài p hả i tuân t h eo các q uy đ ịn h của n h à chế tạo v ề k i ểm tra. Điều 3 9 5. Cáp dầu Hệ th ố ng c ấp d ầ u để c ung c ấp dầ u cho h ệ t h ống c áp đ ể g i ữ áp l ự c t hích h ợ p ( l ớn h ơ n áp suất không khí v à n h ỏ hơn áp su ất quy đ ị n h ) b ê n tro n g cáp. Nó k hô n g đ ư ợc t ạo ra c á c kho ả ng tr ốn g v à tránh đ ư ợc s ự i o n hoá dầu cá ch đ i ện. Vì v ậy, bể cáp dầu p h ải c ó đ ủ k h ả n ă ng để đáp ứ ng s ự thay đổi th ể tích d ầu do s ự thay đổi nh i ệt độ dây d ẫn do sự thay đ ổi p h ụ t ả i v à do s ự t hay đổi nh i ệt độ h à ng n ă m. Ngoài ra, bể c ấ p d ầ u ph ả i c ó b i ê n dự p h ò ng để tránh r ò g ỉ khi h ư h ỏng. Đường c á p ph ả i đ ư ợ c thiết kế để g i ữ áp l ự c dầu t r o n g p hạm vi thích hợ p d ự a t rên độ dãn cơ khí của cáp v à p h ụ tùng c ủ a c á p. Áp l ự c d ầu c h o p hé p được thể hi ệ n tro n g b ảng. Trong tr ườ ng hợp c ầ n thay đ ổ i, n h ữ ng t h ay đổi đó p h ải được c hủ đầu tư c h ấ p th u ận v à phù h ợp v ới các quy chuẩn t h iết bị đi ệ n. Bảng 7.9.1 Loại cáp Áp suất dầu tối đa Trạng thái b ình thường Trạng thái b ị hỏng (ngắn hạn) Cáp bọc chì 29.4 Pa 58.9 Pa Cáp bọc nh ô m 58.9 Pa 107.9 Pa Điều 396. Hộp đ ầ u cáp, hộp nối và hộp phân nhánh Việc l ắp h ộ p d ầ u cáp, hộp nối, hộ p p h ân n h á nh c ủ a c á p 3 ruột v ỏ nh ô m đ ư ợc làm d â y trung tính c ông tác, ph ải th ự c h i ện theo quy đ ị nh riêng. Khi đó v iệc nối v ỏ cáp ở trong c á c hộp n ố i v à hộp p h â n n há n h cũ n g n h ư nối d ây trung tính bên n g o ài v ào v ỏ cáp ở trong h ộ p dầu c á p, p h ải th ự c hi ệ n bằng c ầu n ối. C ầ u n ố i l àm b ằ ng các dây đ ồ ng m ề m nhiều s ợi p h ả i hàn t h uộc chắc v ào v ỏ cáp, chỗ hàn th i ếc ph ả i đ ư ợc cách đ i ệ n tốt để k h ô ng bị ăn m òn. Điều 3 9 7. Mư ơ n g cáp Các m ư ơ ng cáp p h ải đ ư ợc h o à n t h i ệ n tr ư ớ c khi đ ặt cáp. Đáy m ư ơn g ph ả i sạ c h sẽ v à ph ải đư ợ c p h ủ một lớp đất mềm. Ph ả i đặt các ố n g để cáp đi qua c ác v ị trí cắt công t rình n g ầ m hoặc đườ n g (theo t à i l i ệu t h iết kế ) . Tấm đậy hoặc t ấ m b ảo v ệ ph ả i đáp ứ ng yê u cầu c ủa Tài l i ệu th iế t kế. Điều 3 9 8. Giếng và hầm c áp C ử a của g i ếng v à hầm cáp p h ải c ó cá n h v à khoá. K h i th i ết kế hầm c áp, p h ải s ử dụng c á c thiết b ị n g ầ m để l ắ p đ ặt các bộ p hận giá đỡ cáp. P h ải c ó t h a ng v à l ư ới c h ắn rác. Hầm và g i ế ng c á p p hải t h oát nư ớc ho à n to à n. Tr ư ớc khi l ắp, các cơ qu a n l ắp đ ặt v à các c ơ q u an c ó t rách n h i ệm chu y ển h à ng p h ả i c ó báo c áo k iể m tra v à ngh i ệ m thu th i ết bị. Ph ả i th ự c hi ệ n c á c công v i ệc sau đ ây: - Kiểm tra c ác ố n g đã đ ặt - Kiểm tra c ác công v iệc nối ố ng v à h ệ th ố ng chèn kín n ư ớc - Các ố ng d ẫn c á p p h ải sạch v à khô. Đầu c ác ống p h ả i x iên để tr á nh thông k hi n ối ố n g . Mục 2. ĐẶT CÁP TRONG RÃNH Điều 399. Cáp chôn t r ực tiếp Khi c áp đư ợc đặt t r ự c tiếp tr ê n đ ấ y, cáp p h ải đư ợ c lót phía d ư ới v à phủ một l ớ p đất m ị n, mềm v à xố p. Ph ả i có bă n g c ả nh báo t r ên cá c h ệ t h ố n g cáp để ng ă n n g ừ a h ư hại cáp do tác độ n g b ê n ng o ài n hư các máy hạ n g n ặ ng. Điều 400. Trong vùng có ăn mòn hóa chất Khô n g đư ợ c đặt c á p t r ong các v ùng đất có ă n m òn h o á chất ( đất c ó m uỗi, đ ầ m l ầy, đ ấ t bồi, có x ỉ, rác r ư ởi … ) v à có dòng đi ệ n tản. N ếu k h i thật cần th i ết thì phải dù n g l o ại c áp v ỏ chì hay nh ô m có bọc c hất d ẻ o b ả o v ệ. Tr ư ờ n g hợp không có l ớp ch ất dẻo bảo v ệ thì ph ải đặt cáp trong ống c ách đi ệ n. Điều 4 0 1. B ản vẽ h o àn công Phải đặt c á p theo đ úng tuyến th i ết kế quy đ ị nh . Tại chỗ giao c h éo n h au q u an tr ọ ng p h ải c ó cọc đ á nh d ấu. Khi làm x ong ph ả i c ó b ản v ẽ h o àn c ô ng. Mục 3. CÁC KÍCH THƯỚC YÊU CẦU KHI ĐẶT CÁP Điều 4 0 2. Độ sâu c h ôn cáp Độ s âu ch ô n c á p bì n h t hư ờ ng đối v ới cáp tớ i 500 kV là 0 ,7 m. Còn khi v ư ợt q u a đ ư ờ ng phố h oặc quảng tr ư ởn g là 1 m. Trong p h ạ m v i 5 m t r ư ớc khi dẫ n v ào nhà cho p h ép đ ộ s â u c h ô n cáp c ò n 0,5 m. Ở chỗ gi a o c h é o c ũng đ ư ợ c th ự c hi ệ n n h ư trên n h ưn g c áp p h ả i đư ợ c ch ô n luôn v ào tr o ng ố n g . Khi đ ặt cáp dọc theo nhà thì kh o ả ng cách t ừ cáp tới m óng nhà p h ải là 0,6 m. Điều 4 0 3. Các đư ờ n g cáp song song Khi đ ặt các đư ờ ng c áp song s o n g v ới nhau thì kho ả ng c á ch gi ữ a 2 c áp p h ải l à: a) Với cáp ki ể m tra kh ô ng quy đ ị nh. b) Đối v ới c á p đi ệ n l ự c v ới nhau t ớ i 10 kV v à cáp đi ệ n l ự c v ới cáp ki ể m t r a là 1 00 m m. c ) Đ ố i v ớ i c á p đ iệ n l ự c n ố i v ớ i n ha u 10-3 5 k V v à g i ữ a cá p đ iệ n l ự c v ớ i c á p k h á c l à 2 5 0 mm. d) Đối v ới c áp đ i ện l ớ n h ơn 35 kV, k ho ả ng cá c h đ ư ợc mô t ả tr o ng t ài l i ệu t h i ết kế hoặ c đư ợ c n h à chế tạo cam kết ph ả i đ ả m bảo a n t o àn. e) G iữ a c ác c áp do c ác tổ ch ứ c kh á c nh a u q uả n lý, g i ữ a c áp đ i ện v ới cáp thô n g tin là 500 m m. Tr ư ờ ng h ợ p đ ịa hình chật h ẹp v à đ ư ợc các cơ q u a n q uản lý t hố n g n hất thì có t h ể g i ả m tiêu c hu ẩ n ở m ụ c c, e x uống còn 1 00 mm g i ữ a cá p đi ệ n l ự c 10 kV v ới cáp thông tin c ò n 2 5 0 mm (trừ c á p thô n g tin cao tầ ng) v ới đ iều ki ệ n ph ả i có b ả o v ệ chố n g cháy khi cáp đ i ện l ự c b ị n g ắn mạch ( b ằng cách l u ồ n trong ố n g h oặc có v ách c h ắn). Điều 404. Phát quang c â y Phát q u a n g cây trong v ư ờn c ây p h ải tu â n theo quy đ ị nh c ủa tài li ệ u thiết kế. Điều 4 0 5. T r ư ờ ng h ợ p đ ặ c biệt Trong tr ườ ng hợp đ ặc b i ệt, c h o p hép l ắ p c áp ở độ s âu v ừ a p h ải kh oả n g c á c h n g ắ n h ơ n n h ư ng c á p ph ả i được đặt trong ố ng. Để đ i ện khí hoá đư ờng sắt, các ố n g này ph ả i đượ c cách ly b ằ n g x i măng. Điều 406. Hành lang t u y ến cáp Kho ả n g t r ố n g g iữ a c á p v à cá c cấ u t r ú c kh á c (đ ư ờ n g s ắ t , đ ư ờ n g n hựa , đư ờ n g tà u đ i ện , t o à n h à , c á c đư ờ n g ốn g dẫ n d ầ u , k hí… ) , c â y c ố i p h ả i t uâ n th e o q u y đ ị n h tro n g tà i l i ệ u th i ế t k ế . Điều 407. Giao chéo nhau Các đ ư ờ ng cáp cắt n h a u, k ho ả ng c ách g i ữ a c á c cáp p h ải t uân t h eo tài l i ệu t h iết k ế . Điều 4 0 8. Cấm lắp cá p so n g so n g trên hoặc d ư ớ i các ố n g trên c ù ng mặt thẳ n g đ ứ n g . Mục 4. ĐẶT CÁP TRONG ĐƯỜNG ỐNG, MƯƠNG VÀ TRONG CÁC GIAN SẢN XUẤT Điều 4 0 9. Quy định chung Đặt cáp tr o ng đườ n g cống, m ư ơ ng cũ n g n h ư trong c á c gian s ả n xuất khô n g đư ợ c dù n g lo ạ i c ó v ỏ g ai bọc n go à i. Trừ t r ư ờ n g h ợp cho p hép đ ặt l oại cá p đ i t r o n g ở c ác g i a n ẩ m ư ớ t, đặc biệt ẩm ư ớt và có môi t r ư ờ n g ăn m ò n h o á học v ỏ kim l o ạ i của c á p . Điều 4 1 0. Khoảng cách giữa c á c giá đỡ c á p Thô n g th ư ờng trên các đo ạ n th ẳ ng đặt n g a ng c ủ a các kho ả ng c ác h g i ữ a các giá đ ỡ cáp ph ả i là 0 , 8 - 1 m h o ặ c t h eo q u y đ ị nh của thiết k ế đối v ới m ọi l o ại c áp. Điều 4 1 1. Đ ệ m m ề m lót cáp Nếu c áp k h ông c ó đ a i thép d ù là vỏ nh ô m hay chì, c h ỗ đ ặ t lên giá p h ải có đ ệm t ốt mềm. Điều 4 1 2. Cáp đi theo sát t ư ờ ng Nếu cáp v ỏ nh ô m tr ầ n đi m em t h e o đ ư ờ n g g ạch trát v ữ a h o ặc t ư ờ ng b ê t ô ng thì p h ả i c ó kho ả ng hở cách g i ữ a t ư ờ n g v à c á p. Tr ư ờng hợp t ư ờ ng đư ợ c s ơ n d ầu thì c ho p hép cáp đ i sát t ư ờ n g . Điều 4 1 3. Cáp đi trên nền nhà Khi đ ặt c á p trong n ề n nhà hay t ro ng s à n g ác p h ả i đ ặt c áp tr o ng ố n g hay m ư ơ ng r ã nh. Cấm c hôn c áp tr ự c t i ếp trong c á c k ết cấu x ây d ự ng. Điều 4 1 4. Cáp đi trên nền gỗ Khi đ ặt cáp lên c ác n ề n h o ặc kết cấu b ằ n g g ỗ kh ô ng c ó trát lá n g thì gi ữ a c á p v à n ề n p h ả i có k ho ả ng trố n g í t n h ất là 5 0 m m. Trong c á c gi a n c ó t ần g t r ầ n b ằ n g gỗ, cáp không có đ ai thép p hải đ ặt trong ố ng h o ặc h ộp b ằng c hất k h ông c háy. Điều 4 1 5. Cáp đi x u y ên tư ờ ng Khi c áp x u y ên q ua t ườ ng s à n b ằ n g gỗ, c áp p hải đặt trong ố n g v à đ ầ u ố n g p h ải nhô r a m ỗ i bên ít n h ất là 50 mm, g i ữ a c á p v à ố n g p h ải chèn chặt bằ n g v ật li ệ u kh ô ng ch áy n h ư bê tông, v ữ a v . v … Nếu đ oạn ố n g nh ô r a k h ỏ i mép t ư ờ ng ho ặ c sàn t ừ 1 00 mm trở l ê n thì khô n g c ầ n chèn, n h ưn g cáp k h ô n g được g ầ n t ư ờng dướ i 50 mm. Điều 4 1 6. Đặt cáp tr o ng mư ơ ng cáp Trong m ư ơ ng c áp thì c áp c ũ n g p h ải đặt trên giá đỡ n ếu m ư ơ ng khô ng s âu q uá 0,5 m t h ì cho đ ặt cá p x u ống đáy m ư ơ ng. a) N ếu hai b ê n thà n h đường c ố ng v à m ư ơng đ ều có g iá c áp, thì cáp kiểm tra v à cáp đi ệ n l ự c dư ới 1 k V n ên đặt v ề một bên, c ò n b ê n kia đ ặt c á p trên 1 kV. b) Cáp t r ên 1 kV l à m v i ệc v à dự p h ò ng c ủ a m áy phát đi ệ n, máy b i ế n á p v . v … cung cấ p đi ệ n cho cá c hộ tiêu thụ cấp 1 n ên đặt ở 2 h à ng giá k h ác nhau. Điều 4 1 7. Nhiều cáp đi trong m ư ơ ng cáp Nếu tất cả cáp c ù n g đ ặt ở đ áy m ư ơng thì khoảng cách g i ữ a nh ó m cáp đi ệ n l ự c trên 1 k V v ới nh ó m c áp k i ểm tra ít nhất p h ả i là 1 00 mm hoặc g iữ a c hú n g p h ải p hân cá c h n hau b ằng một v ách c h ắn k hô n g cháy. Kho ả n g c á c h n h ỏ n hấ t c h o phé p gi ữ a t ừn g s ợ i c á p r i ê n g r ẽ n ê u tr o n g b ả n g 7 . 3 1 . 1 s a u đây: Bảng 7.31.1. Khoảng cách nhỏ nhất đối v ớ i công trình cáp Tên gọi kích t h ước Kích thước nhỏ nhất khi đặt cáp (mm) - Trong ống - Tương ứ n g trong dàn cáp Trong mư ơ ng cáp - Chiều cao 1800 Không q u y đ ị nh Khoảng cách nằm nga n g giữa hai g ối khi đặt chúng thành 2 hàng (g iữ a c ó lối đi lại) 1000 100 Khoảng cách t ừ giá đến t ư ờ ng Khi đặt 1 hàng (có c h ừa lối đi lại) + Đối v ới cáp điện lự c , s ố lư ợ ng cáp trên g i á 2-1 và khi điện áp c ủa cáp 900 300 - Đến 10 kV - 20-35 kV 200 250 150 200 Khoản g c á c h giữ a c á p k i ể m tr a v à cá p thôn g tin K hông q u y đ ị nh Ghi chú: Các khoảng trên c ũ ng đ ư ợc áp d ụn g cho c á p đ ặt trong hầ m cáp. Điều 418. Cấm dùng cát để lấp các tuyến cáp điện lực đặt trong mương, trừ các gian dễ nổ. Điều 4 1 9. Yêu c ầu đ ặ t cáp Việc đặt c á p tro n g đư ờng ống, t r ong m ư ơng cũng n h ư t rong các gian k h ác ph ải đ ạt các yêu c ầ u s a u: Thô n g t h ư ờ ng c áp k iể m tra p h ải đặt d ư ớ i cá p đ iện l ự c, riê n g c áp đ i ện l ự c d ư ớ i 1 kV cho ph é p đặt ng ang h à n g v ới cáp k i ể m t ra . Điều 420. Công trình đ ặ t cáp Kíc h th ư ớ c củ a c ô n g t r ì n h đặ t cá p , c h iề u c a o c ôn g t rì n h , c h i ề u r ộn g h àn h la n g v à khoả ng các h giữ a c á p đ ế n cá c k ế t c ấ u k h á c kh ô n g đư ợ c n h ỏ hơ n cá c t r ị s ố nê u tron g b ả n g 7 . 3 1 . 1 . Ở n ơi c h ật hẹp c h o ph ép g i ả m c h i ều r ộ n g c ủa h à nh l a ng x u ống c òn 0,6 m trên 1 đ oạn d à i 0,5 m. Mục 5. ĐẶT CÁP TRONG BLỐC VÀ ỐNG Điều 421. Nghiệm t h u l ắp đ ặ t Tr ư ớc khi l ấp đất các Blốc l u ồn c áp thì b ê n x ây l ắp v à b ên qu ả n lý khai thác s au này p h ả i tiến h ành n ghiệm thu c ẩn th ậ n. Khi n gh i ệm thu p h ải k iể m tra n h ư s au: - Tuyến c áp theo thiết k ế; - Độ s â u c h ôn c á p; - Công v i ệc chống thấm cho cáp; - Kho ả ng c ách từ b ề m ặt Blốc cáp đến c ao đ ộ mặt bằ n g . Điều 422. Gia công m ối nối Tại các c h ỗ nối Bl ố c hay nối ố n g v ới nhau thì các đ ầu ố n g v à đầu B l ốc p h ải gia công n h ẵ n để k h ỏi l àm hỏng c áp k hi k é o cáp v à khi k h ai t h ác cáp. Điều 4 2 3. Ống cáp Đường k í nh ngo à i c ủ a cáp tối t h i ể u ph ả i n h ỏ hơn 8 5% đ ư ờ n g kính t rong c ủa ốn g cáp. Điều 424. Chôn cáp đ ặ t trong ống cáp Khi đặt cáp trong ố ng chôn d ư ớ i đất, khoả n g c á c h g i ữ a ống l u ồn c áp v ới các công trình g i ố ng n hư k hi c h ôn c á p t rự c tiếp t r ong đ ất. Điều 4 2 5. Đặt cáp tr o ng giếng cáp Trong g i ế ng cáp thì cáp và h ộp cáp phải kê trên giá có bệ đỡ. Điều 4 2 6. Luồn cáp Tr ư ớc k hi luồn c áp v ào B l ốc hay ống thì c á p nên b ôi m ỡ v azơlin trung tính. Điều 4 2 7. Kiểm t ra k hi l ắp đ ặ t cáp Tr ư ớc k hi l ắp đ ặt cáp, ph ả i ch ắ c chắn đ ầ u k éo c á p. Đi qua ống cá p một cách trơn tru. Ch i ều d ài h oạt độ n g c ủ a đầu k éo c áp, 600 mm , được x ác đ ị n h d ự a trên các đ i ề u kiện b á n kính u ố n tối th i ểu c ủ a ố ng c á p là 1 0 m v à góc u ốn c h o p hép là 2 o . Do v ậy, cần có n h ữ ng ng h iên c ứ u nếu á p d ụn g cho b án k ính u ố n ố n g nhỏ h ơ n 8 m. (R e gu l ar S i ze of Ma n d r ill) ( Kích t hư ớc t h ông t hư ờ ng c ủa đầu k éo c á p) < Kích t hư ớ c thông t hư ờng c ủ a đ ầ u kéo c á p p hụ th u ộc v ào kích cỡ c ủa đ ầ u ố ng> Đư ờ ng kính trong c ủa ống (mm) Ф 1 00 Ф 1 25 Ф 1 50 Ф 1 75 Ф 2 00 Kích t h ư ớ c n goài của đầu kéo cáp: D ( mm) 90 115 140 165 190 Chiều dài l à m việc c ủa đ ầu kéo: L (mm) 600 300 300 300 300 Điều 4 2 8. Kiểm t ra ố ng dẫn Khi các đ ầ u k é o c áp khô n g qua đư ợ c ố ng c áp một c á c h t rơn tr u tr ư ớc khi l ắp cáp, c ầ n kiểm t r a hình ả n h b ằng các Video Camera để trá n h h ư hại cáp m ới do k h i ếm khuyết c ủ a ống d ẫ n. K hi p hát hi ệ n có rò g ỉ n h i ều n ư ớc t ừ trong h ộ p cáp, có n hi ều k hả nă n g h ộ p c áp bị h ư hại. T rong tr ư ờ n g h ợ p này, kiểm t ra bằ ng h ì nh ảnh qua đ ầ u Vi deo C a me r a. Sự ki ểm tra này n h ằ m ng ă n ng ừ a s ự cố t hứ c ấp nh ư các hốc trên đ ư ờ n g gần c hỗ ố ng c á p có khu y ết t ật. Mục đích nhằm dò tìm khu y ết t ật và khôi phục sớm. Mục 6. ĐẶT CÁP Ở BÃI LẦY, BÙN LẦY VÀ DƯỚI NƯỚC Điều 4 2 9. Quy định chung Khi cáp giao chéo v ới suối, b ãi cát b ồi, m á ng nư ớ c… thì cáp p h ải được lu ồ n tro n g ống. Điều 4 3 0. Yêu c ầu chỗ đ ặ t cáp Đáy k ê nh, sôn g … ở c hỗ đặt c á p ph ả i b ằ ng ph ẳ ng k h ô n g có chỗ m ấp mô s ắc nh ọ n l à m hỏ n g cá p h o ặc làm cá p p h ải c hịu l ự c c ơ h ọ c. Nếu vư ớng ch ư ớng n g ại v ật (n h ư đá tả n g …) thì tuy ế n c áp p h ải đi v òng hoặc dọn sạ c h c h ư ớ ng n gại v ật h oặc chôn x uyên cáp q u a chú n g. Điều 4 3 1. Độ sâu khi chôn cáp Khi tuy ế n c áp giao c h é o v ới sông, kên h … cáp ph ả i đ ư ợc c hôn s âu dư ới đáy n h ư sau: a) Ít n h ất là 0 , 8 m ở đ o ạn v en bờ v à chỗ n ư ớc n ông. b) Ít n h ất là 0 , 5 m ở các đ oạn c ó tầu bè q u a l ạ i. c) Ở đ o ạn c ó t ầu b è q u a l ại lòng sô n g, th ư ờ ng x uyên n ạ o vét thì ở độ sâu c hôn c áp p h ải thoả t hu ậ n v ới cơ qu a n q uản lý đ ư ờ n g th uỷ kho ả ng cá c h g ữ a 2 c á p c h ôn ở d ư ới đáy sông k h ô ng được nhỏ hơn 0, 2 5 m . Điều 4 3 2. Khoảng cách giữa c á c hàng cáp Kho ả ng cá c h g iữ a các hà n g c á p k hô n g n hỏ h ơn 10% ch i ều r ộng c ủ a s ô ng, nh ư n g k h ô n g đư ợ c nhỏ hơn 20 m. Chỗ cáp ra kh ỏ i m ặt n ư ớc p h ải c hôn sâu x uống đất h o ặc cho v ào trong ố ng đ ể bảo v ệ. Điều 4 3 3. Đặt cáp tại n ơ i thư ờ n g sạt lở Tại c ác c hỗ ở b ờ s uối, bờ s ông t h ư ờ n g bị s ạt lở t hì b ả o v ệ đư ờ ng c áp bằ n g cá ch x ây k è , đắp đ ê q u ai, cừ v . v… Điều 4 3 4. C ấ m khô n g cho các đư ờ ng cáp giao chéo vớ i nhau ở dư ớ i nước. Điều 4 3 5. Biển báo hiệu Tại chỗ c áp giao c h éo v ới sông, kênh p h ả i có biển b áo hi ệu theo q uy đ ị nh c ủ a n gà n h giao thông đường th u ỷ. Mục 7. NỐI CÁP VÀ LÀM ĐẦU CÁP Điều 4 3 6. L à m đ ầ u cáp L à m đ ầ u cá p lo ạ i c ó các h đ iệ n bằ n g g i ấ y t ẩ m d ầ u đ i ệ n á p đ ế n 1 0 k V c ó t h ể khô n g d ùn g p h ễ u cá p (l u ồ n ru ộ t cá p q u a c á c ốn g chì , ca o s u nhự a … ) h oặ c c ó t h ể dù n g p hễ u b ằ n g t ô n (th é p). Tr ư ờ ng h ợ p cần th i ết nếu th i ết kế quy đ ị nh thì phải dù ng h ộ p cáp đặc biệt b ằng g an g , bằng kim l o ại m ầ u, có cách đ i ệ n s ứ . Điều 4 3 7. Cáp có v ỏ chì hoặc nhôm Đối v ới cáp điện từ 3 kV trở lên có v ỏ chì hay nh ô m, phải d ùng c ác hộp n ối bằ n g n hựa epo x it b ằ ng chì, b ằng đ ồng đ ỏ h oặ c đồng thau. Với c á p đ i ệ n áp d ư ới 1 kV có b ỏ c hì hoặc nhôm, nếu c h ộ n tr ự c t i ếp t rong đất, c ũ ng có t h ể dù n g hộp n ối b ằ ng g an g. Khi cáp đặt hở thì cho p h ép n ố i trong h ộp nối b ằng nh ự a e p ô x it hoặc chì. Điều 438. Cáp chôn t r ực tiếp có mối nối Nếu c áp ch ôn tr ự c t i ếp x uống đất mà có m ối nối thì kho ả ng cá c h từ mép t h ân h ộp n ố i tớ i cáp đi c ạ nh nó ít n h ất ph ả i là 250 mm. N ế u k ho ả ng t r ên khô n g đảm b ả o thì p h ải c ó bi ệ n ph á p b ả o v ệ các h ộ p n ối đất đ ặt g ần c á p kh á c ( x ây g ạc h , chôn s â u thêm hộp nố i cáp). Hộp n ối ph ải sắp đ ặt sao cho r uột cáp kh ô ng gây ra l ự c căng cơ họ c cho ố n g nối v à làm hỏ n g m ố i n ối ( b ằng cá ch chèn cá t , làm cân bằng l ự c c ă n g của c á p). Khô n g c h o p hé p c ó hộ p n ố i ở n hữ n g c h ỗ tu y ế n cá p đặ t d ố c đ ứ n g v à ở ch ỗ m ươ n g nư ớ c x ó i. N ế u c ầ n đ ặ t tạ i n hữ n g c h ỗ đ ó t h ì b ắ t b u ộ c p hả i t ạ o r a mặ t p h ẳ n g n g an g ở ch ỗ h ộ p n ối. Điều 4 3 9. N ối cáp đ ặ t trong B l ốc Việc n ối c á p đặt trong các Bl ố c n h ất th i ết p h ải t h ự c h i ện t r ong h ộp n ối đặt trong gi ếng c áp. Điều 4 4 0. N ối cáp có v ỏ bằng cao su Đối v ới c á c đườ n g cá p đ iện áp từ 2 kV t r ở lên có vỏ b ằng cao su v à đi t r ong ố n g mềm bằng cao su thì chỗ n ố i ph ả i ti ế n h ành b ằng c ách l ư u h oá nóng r ồi qu ét nh ự a c hố ng ẩm. Điều 4 4 1. Nhựa nối cáp Nh i ệt đ ộ củ a n h ự a c áp có bi tum hay n h ự a thô n g k hi đ ổ v ào hộp c áp k h ô ng đư ợ c v ư ợ t quá c ác trị số sau đ ây. + 190 o C đ ố i v ới cáp cách đ i ện b ằ n g gi ấ y. + 110 o C đ ố i v ới cáp cách đ i ện b ằ n g cao su. + 130 o C đ ố i v ới cáo có v ỏ bằng c h ất dẻo. Ở các h ộp cáp có s ứ , nh i ệt độ nh ự a đ ổ v ào khô n g đ ư ợ c quá 1 30 o C - 1 1 0 o C. Tr ư ớc k h i đổ, h ộ p cáp v à s ứ p h ải đư ợ c sấy n óng đ ến 6 0 o C. Điều 4 4 2. Đầu cáp Phần đ ầ u c áp l o ạ i cá c h đ i ện b ằ ng cao su c ó thể dù n g ph ầ n th é p hay ph ễ u n h ự a đổ đ ầ y par a p h in. N ếu đ ầu c áp để tr o ng n hà c ó thể d ùng đ ầ u c á p k h ô có q u ấn b ă ng n h ự a h a y bă n g v ải. Điều 4 4 3. N ối, phân nhánh cáp cách điện bằng cao su Việc n ố i, p hân n h á n h cáp cách đ iện b ằ ng c ao s u thì p hải d ù ng h ộp nối b ằng chì h o ặ c ga n g đổ đ ầ y pa r ap h in. Còn ở tr o ng n hà c ho ph é p n ố i k hô b ằng b ă ng cách đ i ệ n, sau đó quét s ơ n m à kh ô ng p hải đặt trong hộp n ối, nế u không có khả n ăng h ư h ỏ ng d o c ơ học. Điều 4 4 4. Cáp có ru ộ t cách điện bằng g i ấ y Các r u ột cá p có c ách đ iện b ằ ng gi ấy, ở đ ầu p hễu p h ải đ ư ợc qu ấ n b ăng b ằ ng n h ự a h oặc bă n g v ải có quét sơn c hố n g ẩ m , h o ặc ống cao su ch ị u d ầu hay ống nh ự a ch ị u nh i ệt và ánh s áng. Điều 4 4 5. Cáp có ru ộ t cách điện bằng cao su Các r u ột cáp có cá c h đi ệ n b ằ ng cao su c ũ n g ph ả i th ự c hiện c ách qu ấ n đ ầ u r a n h ư đ i ề u trên, ng o ài r a có t h ể qu ét lớp n h ự a sơn M a iriô. Mục 8. ĐẶT CÁP TRONG CÁC GIAN DỄ NỔ VÀ Ở CÁC THIẾT TRÍ NGOÀI TRỜI DỄ NỔ Điều 4 4 6. Yêu c ầu ch u ng Các yêu c ầ u c ủ a m ục này được áp d ụng để l ắp đặt m ọi l oại cáp đ i ệ n l ự c 1 c hi ề u v à x o ay chi ề u tro n g các gian d ễ nổ v à ở các th i ết trí ngoài t r ờ i dễ n ổ. Điều 4 4 7. H ộp nối và hộp rẽ nhánh Cấm đặt h ộp n ố i cáp v à hộp rẽ nh á nh c á p trong c ác g ian d ễ n ổ, ở sát g ầ n các th i ết bị công ng h ệ của các thi ế t trí ngoài trời dễ n ổ. Điều 4 4 8. Nơ i có thi ế t bị ngưng tụ Cáp p hải đ ặt x a các v an, các bình n g ư ng tụ các thiết b ị công n g hệ khác t heo đ úng tài l i ệ u thiết kế c h ỉ dẫn n h ư ng khô n g đ ư ợ c nhỏ h ơn 1 00 mm. Cáp k h ô ng đư ợ c có l ớ p bọc b ằng chất dễ c h á y (sợi g ai, b i tum…). Điều 4 4 9. Giao chéo vớ i đư ờ ng ống hóa chất Tại c h ỗ đư ờng c áp g i a o ch é o v ới đư ờ ng ống hoá c hất có tính ăn mò n, cáp p h ả i đư ợ c l uồn trong ố ng t h ép (loại t ha nh m ỏ ng) v à c ố đ ị nh c hắc c h ắn. Điều 4 5 0. Cáp đi tro n g nền nhà Các l ỗ ở trong n ề n n h à để l u ồn c áp qua v à các ống p hải b ị t kín bằng v ật li ệ u kh ôn g cháy, Điều 451. Trong các g i an nhà dễ nổ Trong các g ian c ấ p B- I và B- là có c h ứ a h ơ i v à khí n ó ng có tr ọ ng lư ợng riêng l ớn hơn 0, 8 so v ới khô n g khí trong các gian c ấ p B- II, các m ư ơ ng c áp phải lấp đ ầ y. Nếu c áp đ ặ t trong m ư ơng đ i sát t ư ờ n g của c ác gi a n d ễ nổ cấp B- I , B là nhất th i ết p hải dù n g cát để lấp m ư ơ ng trên 1 đ o ạn dài 1,5 m k ể từ chỗ cá p ch u i v ào mư ơ ng. Điều 4 5 2. B ảo vệ ch ố ng ăn mòn Đo ạ n c á p đ i từ các b ộ ph ậ n của n hà đ ế n các thiết bị c ô n g ng h ệ tĩnh tại mà k hi l àm v iệc có thể là m b ắ n h oá chất ăn mòn v ào c á p thì p hải b a o c he đ o ạn cáp đó bằ n g vậ t li ệ u k h ô ng cháy. Kích t hư ớ c của h ộp s a o cho ph ả i đ ả m b ảo thay c áp dễ d à ng ở đo ạ n cáp đi tới thiế t bị v à đảm b ảo n ố i cáp dễ d à ng ở đo ạ n đi tới t ư ờ n g . Điều 4 5 3. Đấu nối c á p vào máy điện Chỗ cáp đi vào các máy điện, các khí cụ điện nhất thiết phải dùng hộp đấu cáp, có chèn giữ chắc chắn, khe hở giữa cáp và hộp không phải chèn kín. Điều 454. Cho phép dùng phễu và hộp đ ấ u cáp khô Trong các nhà cấp B- IA và B- Ha, đối v ới máy công s u ất lớn không có hộp dầu v ào (n h ư độ n g cơ có tốc độ ch ậ m v à độ ph òng nổ cao) thì có t h ể dù n g p hễu cáp hay h ộ p đ ấ u c á p kiểu k hô, đ ặt trong c á c hộp c h ố n g bụi đ ặt ở c h ỗ chỉ có n h ân v iên q u ả n lý đ ư ợc p hép đ ến. Điều 4 5 5. Đặt cáp ngoài tr ờ i Ở c ác thiết trí ngoài tr ờ i c ấ p B- I, các ố ng t hép l u ồn dây d ẫn v à c áp c ó q uấn đ ai thép, đ ặ t trên c áp n ố i đ i c h u n g v ới đ ư ờ ng ố ng c ông ng h ệ k hác, ch o p h ép đặt trong n h ữ n g t r ư ờ ng hợp s a u: 1. Về phía c ác ống c ô ng n g h ệ d ẫn ch ất khô n g c h áy. 2. D ư ới các đ ư ờ n g ố n g d ẫn khí h o ặc hơi n ó ng c ó tỷ trọng tiêng b é h ơ n 0,8. 3. Trên đ ư ờ ng ống d ầu k h í hoặc h ơ i n óng c ó tỷ trọng l ớn hơ n 0,8. Mục 9. CÁCH SƠN VÀ KÝ HIỆU Điều 4 5 6. S ơ n bảo vệ Khi đặt h ở cáp v ỏ chì hoặc v ỏ n h ôm kh ô ng c ó đai thép, hoặc c ó đai thép n h ư n g khô n g c ó lớp b ọc ngoài, các kết c ấu c á p, hộp cáp, p h ễ u cáp đ ều ph ải sơn. a) Sơn d ầ u h o ặc n h ự a- kh i đặt tro n g n hà có m ôi t r ư ờ n g bì n h t h ư ờ ng. b) Dù n g s ơ n chố n g t ác độ n g h oá h ọc thích h ợ p- K h i đ ặt trong môi t r ư ờ n g c ó tính ăn mòn n hôm, chì, thép. c) Bằng n h ự a đư ờ ng h o ặ c lo ạ i t ư ơ ng tự khi đ ặt ở ng o ài n h à . Các h ộp nố i cáp v à các k ết cấu c ủa cáp c h è n trong đ ất hoặc đ ặt ở d ư ớ i n ư ớc ph ả i quét n h ự a đư ờ ng h o ặ c bi tum nó ng. Điều 457. Ghi số hiệu cáp Mỗi đ ư ờ ng cáp đ iện t ừ 2 kV trở l ê n ph ả i có s ố hi ệ u riê n g hay tên gọi riê n g. N ế u có đ ư ờ ng cáp g ồ m nh iều cáp s ong song v ới nh a u thì m ỗ i s ợ i c áp p h ải c ó c ù n g số h i ệ u nh ư n h au, c ó thêm chữ A, B, C… N h ữ n g cáp đặt hở v à tất cả các h ộp cáp, p h ễ u cáp đ ều ph ả i có b iể n nhỏ g hi r õ: Đi ệ n áp, mặt cắt, số h i ệ u hay t ê n g ọi. Ri ê ng h ộp nối c áp v à p h ễ u p h ải g hi rõ: số h i ệ u, ngày t há ng thi c ô ng, tên ng ư ời t hi c ô ng. Ri ê ng tấm bi ể n ở h ộ p đấu c á p p h ải có số h i ệ u, ký hi ệ u của các đ i ể m đã k é o cáp đi v à d ẫ n tới. B i ển p h ải c h ống được hư hỏ n g v ì điều k i ện môi tr ư ờng x ung qu an h. Điều 4 5 8. Vị trí đ ặ t b i ển báo Các b i ển c ủa c áp đặt trong m ươ ng, tr o ng c ống d ư ới đ ất h o ặc tr o ng n hà, p h ải đ ặt ở c h ỗ cáp ch u yển h ư ớ n g ở c ả 2 p h í a ch ỗ cáp x uyên qua sàn, t ư ờng, c h ỗ cáp đi v ào m ư ơ ng, ở các g i ếng trên h ộ p n ố i, ph ễ u cáp v . v … Các b i ể n p h ải l à m b ằ ng v ật liệu sau: a) Bằng c hất d ẻo, n h ôm, tôn có q uét s ơn n ế u đặt trong n h à c ó cấu k i ện bình t h ư ờ n g . b) C h ất d ẻo, n hôm h o ặc t ôn sơn k ỹ n ếu đặt tr o ng nhà ẩm ư ớ t hoặc n g o à i trời. c) Bằng c hất d ẻo: N ế u đặt trong n h à c ó tính ăn m òn th é p v à khi đ ặt d ư ớ i đất. C h ữ s ố ký hi ệ u g hi trê n b i ển tron g đ iều k i ện bình t h ư ờ n g c ó t h ể v i ế t bằ n g s ơn tốt - ở các chỗ đặc biệt thì ph ả i dập ho ặ c đúc. Điều 4 5 9. Biển ký hi ệ u Biển k ý h iệ u ph ả i b uộ c v ào dây thép m ạ k ẽ m có đ ư ờ n g kính t ừ 1-2 mm trừ t r ư ờ ng hợp đặc biệt có quy đ ịnh r i ê ng. Việc buộc d ây thép, ph ải l à m ch ắ c chắn, s a u k hi b u ộc ph ả i quét b i t u m c h ố n g gỉ . Điều 4 6 0. Biển cáp đ ặ t trong đ ấ t Biển của c á p v à hộp n ố i đặt trong đất p h ải q u ấn h ai ba l ớp b ăng n h ự a để trá nh k hỏi bị h ư hỏ n g . Chư ơ ng 8 ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG (ĐDK) ĐIỆN ÁP TỚI 500 KV Mục 1. UY ĐỊNH CHUNG Điều 4 6 1. Phạm vi áp dụng Khi x ây l ắ p ĐDK đi ệ n á p tới 5 00 k V ph ả i n h ất thiết tu â n theo quy đ ị n h này. H ệ t hố n g đ i ệ n khí h o à gi a o thô n g v à các d ạ ng hệ th ố ng đ i ện c h uy ê n dù n g k h ác p h ả i t h e o q uy p h ạ m riê n g. Điều 4 6 2. Yêu c ầu xây lắp Nh ữ n g c ô n g v i ệ c x â y l ắ p Đ D K ph ả i t h ự c h i ệ n th e o đún g tà i liệ u t h i ế t k ế , the o t i ê u ch u ẩ n x â y dựn g nh à nư ớ c , qu y ph ạ m t ra n g b ị đ iệ n (Q T Đ ) v à q u y p h ạ m k ỹ t h u ậ t a n t o à n h i ệ n h àn h . N h ữ n g côn g v i ệc p hát sinh n g o à i thiết k ế, trong từ ng t rư ờng hợp cụ thể đ ư ợc s ự đ ồng ý của c h ủ đ ầ u tư v à cơ qu a n quản lý. Điều 4 6 3. Tổ chức thi công Để t h ự c h iệ n có h i ệu q uả n h ữ ng c ông v i ệc ch ủ y ế u c ủa c ông trình Đ DK, cơ q ua n x ây l ắ p ph ả i đ ả m b ảo th ự c h iệ n các yêu c ầu s a u: - Lập th i ết k ế tổ ch ứ c thi cô n g (TC T C); - Ch u ẩn b ị chu đ áo v ật t ư , kỹ thuật v à nhân l ự c; - Nâ n g cao m ật độ cơ g iới thi c ô n g v à ứ ng d ụ ng t i ến b ộ kỹ thuật trong thi cô n g; - Ng h i ê n c ứ u tổ ch ứ c thi công hợp lý. Điều 4 6 4. K ế hoạch t hực hiện Bố trí kế h oạch t h ự c hi ệ n đ ối v ới đ ư ờ ng d â y truy ề n t ả i trên kh ô ng phải c ó cá c n ộ i d u ng li ê n q u an t ớ i qu ả n lý kế hoạch th ự c hi ệ n, chất l ư ợ n g v à an toàn. Điều 4 6 5. Đ D K điện á p đ ế n 35 k V Đối v ới Đ DK đi ệ n á p 3 5 k V nếu k hô n g có đ ặ c đi ể m kỹ t huật ph ứ c t ạp thì c h o ph é p t h ự c h i ệ n đ ơ n g i ản n g ắn g ọ n, n h ư ng p hải c ó đ ầ y đủ tài li ệ u c ần th i ết để tiến h ành c hỉ đ ạo tổ ch ứ c thi công có h i ệ u quả. Điều 466. Cung c ấp hồ s ơ , tài liệu Chủ dự á n cần c ấ p cho các đ ơ n v ị x ây l ắp các hồ sơ sau: - Tài l i ệu th i ết kế đã đư ợc phê du y ệt (bao g ồm t hiết kế v à kế h o ạch th ự c h i ện); - Giấy p h ép sử d ụ ng đấ t; - Các h ồ sơ pháp lý k h ác có s ự c h ấp n h ận củ a các cơ quan có th ẩ m quy ề n liên qu a n; - Sử d ụ ng d i ện tích đ ất để th ự c h iệ n tại đ ị a đ iể m; - Các g i ấy p hép li ê n q u an k h ác t ới các công v i ệc h o ặc c h ặt cây tại đị a đi ể m. Điều 467. Bàn giao của hồ sơ Chủ d ự án ph ả i bàn gi ao tim, m ốc của h ệ t hố ng t r uy ề n t ải đ i ện t r ên khô n g c ho các đơn v ị x ây lắp c ù n g v ới các h ồ sơ k ỹ th u ật v ề nền mó n g k h ô n g ít hơn 1 t há n g tr ư ớc khi kh ở i công. Các đơn v ị x ây lắp sẽ ph ả i kh ả o sát c ác công v i ệ c hỗ t r ợ cho công tác x ây lắp v à đ ị n h v ị móng. Điều 4 6 8. Kiểm t ra c ột Phải ki ể m tra các c ột b ê tông, trụ v à các cột gia c ư ờ ng đáp ứ ng các yêu c ầu k ỹ thuật d ự a trên các đ ặ c tính kỹ thuật của n h à chế t ạo h o ặc tài li ệ u mua h à ng h oặc số l i ệu kỹ thuật t ạ i x ư ởng c h ế tạo. Điều 4 6 9. S ơ n hoặc m ạ các chi tiết kim loạ i Tất cả n hữ ng c h i t i ết kim l o ại c ủa cột gỗ v à cột bê tông cốt thép ph ải sơn ho ặ c mạ ch ố ng gỉ theo quy đ ị n h của t à i l i ệu t h iết k ế . Điều 470. Thi công c ấu kiện Việc c hế tạ o v à lắp đ ặ t các cấu k i ện d ạ ng t h anh p h ả i tuân thủ c ác yêu c ầ u c ủ a thiết k ế theo đ úng t r ình t ự . Điều 4 7 1. Kiểm t ra s ử và phụ kiện Trên cơ sở tiếp n hận c ác sứ cách đi ệ n v à phụ tùng của đ ư ờ n g d â y, ph ả i ki ể m tra sự đ áp ứ ng yêu c ầ u kỹ th u ật bằng c ách kiểm tra b ê n n go à i h o ặc tài li ệ u kiểm t ra dự a tr ê n c ác thông s ố m ua h à ng, c á c thông s ố của n hà c h ế tạo h o ặc tài l i ệu v ề thí ngh i ệm k i ểm tra c hấ t l ư ợ ng c ho t ừ n g lô s ứ c ách đ iện do nhà chế t ạ o phát h à nh . Điều 4 7 2. B ảo quản t ại kho bãi Tất cả các kết cấu của cột thép, c ột bê t ô ng cốt thép, t r ụ m ó ng v à cọc m óng b ê tông cố t thép đ ể ở k ho b ã i phải có biện p h á p bảo qu ả n chất l ư ợ n g t ốt. Điều 473. Thi công c ạnh đư ờ ng d â y mang điện Trong t r ư ờ ng h ợ p ph ả i thi cô n g b ên cạ n h đư ờng d ây đ a ng m a ng đ i ện, ở các k ho ả ng v ư ợ t sông, v ư ợt đư ờ ng d â y đi ệ n l ự c v à thông tin, v ư ợt đường sắt, đ ư ờ n g b ộ … thì các bên (QLCT) n hậ n th ầ u ( x ây l ắ p) v à c ác cơ q u an c ó li ê n q u a n ph ả i lập các v ăn b ản t hoả th uận bao g ồm có nội d ung s au: - Ng à y v à g iờ thi c ô ng, ngày v à g i ờ cấm cá c tà u thu y ền x e cộ h o ạt độ ng v . v … n g ày v à g i ờ c ắt đi ện , biện ph á p bảo v ệ n hữ ng c ô ng tr ì nh n ằ m kề ĐDK để tr á nh h ư h ỏ n g , b i ệ n ph á p kỹ thu ật an t o àn cho t ừ ng p hần v iệc thi công c h ủ y ếu, họ tên n g ư ời chỉ h uy t h i công c ủ a b ên cơ q u an x ây l ắp. H ọ tên n g ư ờ i đ ạ i d i ệ n c ho cơ q u an gi á m sát, b i ện ph á p tổ c hứ c th ự c hiện các công v i ệc cụ thể từ khởi c ô ng đến k hi h o à n thà n h; - Khi x ây l ắ p ĐDK ở vù ng n úi có đ ị a hình p hứ c tạp cũ n g n h ư khu xâ y lắp c ác k ho ả ng v ư ợt đặc b i ệt thì lúc b ắ t đầu c ác c ông v i ệ c cơ bản p h ải l à m đ ư ờ n g đ ể đ ả m b ảo cung cấp v ật t ư , th i ết b ị v à cơ g i ớ i thi c ô ng c h o t ừ n g v ị trí; - Công tác đ ào đ úc m ó n g, l ắp d ự ng cột p h ải t iế n h à nh t he o sơ đ ồ c ô ng n ghệ đã đư ợ c lập tro n g t hi ết kế t ổ ch ứ c thi công. Đ ố i v ới t ừ ng kho ả ng n éo p h ải có sơ đ ồ c ô n g n g hệ rải v à căng dây c h o p h ù h ợp v ới đị a hình cụ t h ể của t ừ ng khu v ự c. Mục 2. CÔNG TÁC LÀM MÓNG Điều 4 7 4. Đào hố m ó ng Đào đ ất hố móng ĐDK ph ả i th ự c h i ện theo q uy đ ị nh v ề đ à o đất và sơ đồ công n g hệ đ ư ợ c lập tr o ng th i ết kế tổ ch ứ c thi công. Tr ư ớc k hi đ ào p h ải g i á c móng c h í nh x ác. Điều 4 7 5. Kiểm t ra h ố móng Đáy hố m ó ng s au k hi đào p h ải d ọn s ạch sẽ, bằ n g p h ẳn g v à p h ải ki ểm tra độ c ao t ư ơ ng đối c ủa đáy hố m óng s o v ới trụ. S ử a ph ẳ ng đ áy hố món g b ằ ng p hư ơng ph á p c ắt ph ẳ ng đất để k h ô n g làm h ư h ỏng k ết cấu ngu y ên t h ổ đáy m ó ng. C h ỉ c ho ph ép đ ắ p đất làm p h ẳ ng mặt bằ n g đ áy h ố móng khi có đ ộ c hê n h d ư ới 100 m m v à sau đ ó p h ải t iến h à nh đ ầm kỹ. Điều 4 7 6. Đ á y hố m ó ng Đáy hố mó ng p hải l à m sạ c h v à ph ẳ ng t h eo tài l i ệu t hi ết kế. N ếu sai v ề độ n ghiêng t hì khô n g đ ư ợ c v ư ợt quá 10% Điều 4 7 7. Kích thước hố móng H ố hìn h tr ụ dùn g ch o cộ t l y tâ m chô n trự c t i ế p phả i đà o bằn g má y khoan , t r ườn g hợ p đà o bằn g t h ủ côn g th ì kíc h thướ c h ố món g v à biệ n ph á p gi a c ố p h ả i the o đú n g thiế t k ế qu y định. Điều 4 7 8. N ổ mìn tạo hố móng Khi t iến hà nh nổ mìn t ạo hố món g kể trê n p h ải đ ư ợc p hép v à p h ải ch ị u s ự giám s át c h ặ t chẽ c ủ a cơ qu a n h ữ u q uan. Điều 4 7 9. N ổ mìn s ử a hố móng Cho p h é p h oàn c h ỉ n h h ố móng, ở nơi đất đ á bằ n g p h ư ơ ng p h áp nổ mìn, giới h ạn an to à n của v ùng n ổ mìn p h ải t uân t h eo qu y p h ạm an t oàn v ề nổ mìn. Điều 4 8 0. Quy định an toàn v ề nổ mìn Cô n g nh â n v iên làm v i ệc n ổ m ì n ph ả i đ ư ợ c sát h ạch k i ểm tra kỹ thuật đ á nh mìn v à q uy ph ạ m an t o àn v ề công tác n ổ mìn, đồng thời p hải c ó sổ n hật ký nổ mì n . Điều 481. Yêu cầu khi nổ mìn Chỉ c ho p h é p nổ mìn khi t r ời c ò n s á ng, cấm n ổ mìn khi tr ờ i tối v à khi có giô n g b ã o. Điều 4 8 2. Chỉ h u y nổ mìn Cô n g v i ệc nổ mìn ph ả i tiến h à nh thận tr ọ ng t rong một p h ư ơ ng án kỹ thuật c h í nh x ác và thống nhất d ư ớ i sự c hỉ huy c ủa 1 n g ư ời c hịu t rách n h i ệm chính. Điều 483. Thi công hố móng Nếu tr o ng h ố móng có n ư ớ c, tr ư ớ c khi l ắ p đ ặ t móng h o ặ c đúc m ó ng hay l ấ p đất hố mó n g ph ả i tiến h à nh b ơ m n ư ớc ra n g o à i. Điều 4 8 4. Độ sâu hố móng Độ s âu đ áy hố m óng p hải t h eo đ ú ng th i ết kế. Tr ư ờ ng hợ p đ à o hố m óng k hó t h ự c hi ệ n độ sâu th i ết kế thì phải đư ợc cơ q u an th i ết kế đ ồ ng ý. Điều 485. Thi công móng, trụ móng Khi thi c ô n g trụ mó n g v à cọc móng bê tông c ốt thép p hả i tuân th e o quy p hạm x ây d ự ng nền v à m ó ng. Các mố i hàn h oặc bu l ô ng liên kết của các trụ móng l ắp g hép p hải đ ư ợ c bảo v ệ c h ố ng g ỉ. Tr ướ c khi h à n thì ph ả i c ạo sạch gỉ ở các chi tiết hàn. Đối v ới m ó ng bê tông cốt thép đúc s ẵ n n ếu có b ề d ầ y của l ớ p b ê tông b ảo v ệ nhỏ hơn 30 mm v à tất cả các móng đặt ở môi tr ư ờng xâm th ự c phải c ó biện ph á p b ả o v ệ. Điều 486. Bê tông móng Trong t r ư ờ ng h ợ p bị v i ph ạ m, bê tông p h ải đ ư ợc cơ q u a n k hảo sát thăm dò đị a chất xác đ ị n h bằ n g p hân tích h o á học. Vị trí cột trên tuyến Đ DK có môi tr ư ờng x âm t hự c phải đ ư ợc chỉ d ẫn tro n g tài l i ệu th i ết kế. Điều 487. Nghiệm t h u sau khi đúc móng Sau khi đú c m ó ng h o ặc l ắp đ ặt móng đ ú n g y êu c ầu kỹ thuật v à đ úng tài l i ệu t hiết kế thì tiến h ành l ậ p v ăn bản n gh i ệm thu v à l ấp m ó n g. Điều 4 8 8. Lấp hố móng Đất l ấ p m ó ng p h ải p hù hợp v ới tài li ệ u thiết kế v à được đ ầ m nén c ẩn t hận t h eo t ừ ng l ớ p. Điều 4 8 9. Lắp đ ặ t trụ móng Để l ắp đ ặt trụ móng l ắ p ghép c hỉ đ ư ợc t h áo s au k h i đã lấ p đất đ ế n đ ộ cao ½ mó ng. Điều 4 9 0. Đắp l ốc c ộ t Ch i ều c ao l ắp đặt sau đầm n én c ò n ph ả i tính t ới khả nă n g lún c ủ a đất đắp. Điều 491. Công tác đ úc móng Khi đ úc m ó ng bê t ô ng tại chỗ ph ải t h ự c h iệ n theo q uy ph ạ m x ây d ự ng kết c ấu bê t ô ng cốt thép. Sai l ệch kí c h t hư ớ c c ủ a bu lông m óng c hôn c ột khô n g đư ợc v ư ợt q u á: - Kho ả ng c ách theo ch i ều n g a ng g i ữ a các trục bu l ô ng c h ân cột là  10 mm; - Ch ê nh l ệ n h độ cao trên đ ỉ n h bu l ô ng c h ân c ột 20 mm; Mục 3. LẮP VÀ DỰNG CỘT Điều 4 9 2. Mặt bằng l ắp cột Mặt b ằ n g lắ p r á p ở m ỗi v ị trí cột p hải đ ảm b ả o th u ận l ợ i cho v i ệ c r ải các chi t i ết. Ngoài r a còn p hải tính t ới đ ư ờ n g qua l ại p h ụ c v ụ lắp, d ự ng cột c ủ a các p h ư ơ ng t i ện cơ g i ới, v ận tải. Lắp r áp cột phải t i ến h ành t h eo đ úng trình t ự v à sơ đồ công n g h ệ đ ã được l ậ p trong th i ế t kế tổ c h ứ c thi công. Điều 4 9 3. Lắp cột gỗ Lắp ráp cột gỗ p h ả i ph ù h ợ p v ới b ản v ẽ th i ết kế. C h ất lư ợng li ê n kế t bu lông l ắ p r á p cộ t ph ả i đ ả m b ảo t h e o y êu cầu sau: Kích th ư ớc quy cách bu l ô ng, p h ải đ ú ng th i ết kế khô n g cho p h ép l ắp bu lô n g có đư ờ ng kính n h ỏ h ơn v ào l ỗ liên kết k h ô n g trùng tâm gi ữ a 2 chi tiết gh é p. Bu lô n g p h ải đi s u ốt và chật lỗ kh o an liên k ết. Trục bu l ôn g p h ải th ẳn g góc v ới m ặt ph ẳ ng li ê n kết và p h ần r e n b u lô n g k h ô ng đư ợ c q u á sâu v ào phía trong h ơ n 1 mm. Đầu bu lô n g v à đai ốc ph ả i ti ế p x úc chặt v ới mặt p h ẳng chi t i ết liên kết v à v òng đệ m , p h ần nhô r a c ủa bu l ô ng k h ô ng đ ư ợc n h ỏ hớn 4 0 m m v à không l ớn h ơ n 1 0 0 mm. Đai ốc ph ả i x iết chặt và ph ả i p há re n có độ s âu k h ô ng l ớn hơn 3 mm h o ặc p h ải x iết thêm 1 đai ốc để c hố n g tự t h á o. Tại tất c ả các đ a i ố c ở đ ộ cao lớn 3 m kể từ mặt đất ph ả i dùng p h ư ơ n g p h áp p h á r e n để c h ống t ự tháo. Vòng đ ệm ph ả i đ ặt dư ới đ ai ốc từ m ột t ới h ai c ái. C ấ m kh ô ng đư ợc x ẻ rãnh d ư ới v ò ng đệm. T r ư ờ ng h ợ p p hầ n ren bu lô n g kh ô ng đ ủ dài để x iết chặt liên kế t bu l ô ng thì cho p hép đặt thêm 1 v òng đệm ở đầu b u l ôn g . Điều 4 9 4. Kiểm t ra c ột trước k hi lắp đ ặ t Tr ư ớc khi l ắp đặt các cột bê tông cốt thép, các cột ph ả i đư ợ c ki ể m tra kỹ l ư ỡn g để ch ắ c chắn k h ô ng c ó n ứ t v ỡ và không có nứ t v ỡ quá g i ớ i h ạ n. Điều 4 9 5. Kiểm t ra c ột thép Kiểm tra c h ất l ư ợ ng các mối h à n n ối của các cột thép tại đ ị a đ iểm, t h ông t h ư ờ n g k iểm tra bằ n g m ắt h oặc đ á nh g iá m ối h à n nối b ằ ng c ách gõ h oặ c ki ể m tra bằ n g s iêu âm. S a i s ố cho p hép t r ong q uá tr ì nh l ắ p đ ặt các cột thép ph ả i th a m kh ả o tiêu ch u ẩn v ề ngh i ệm t h u chế tạo, l ắp đặt các kết cấu thép. Điều 496. D â y néo cột Cáp t hép d ùng làm d â y néo cột, ph ả i có lớp bảo v ệ c h ống gỉ, cá p p h ả i đ ư ợc chế tạo v à ghi s ố h i ệu cho t ừ ng v ị trí t ư ơng ứ ng. Điều 497. Cáp thép d ùng để thi công Các c á p t h ép d ù ng đ ể thi công, c ác đầu c áp ph ả i l à m tr ò n v à được tính toán ph ù hợp v ới yêu c ầ u kỹ thuật. Điều 498. Bê tông c h èn c ột Ch è n c h ân cột v ào hố hình trụ cho cột ly t â m chôn tr ự c tiếp được t iến h à n h sau k hi đã d ự ng c ột và đ i ều c h ỉn h đ ú ng v ị trí thiết kế. L ớp c h èn c ộ t ph ả i l à m đ úng t h eo y ế u c ầ u c ủ a tài li ệ u th i ết kế quy đ ịn h v à đầm chặt bằ n g c ông cụ c h u yên d ù ng. V i ệc c h èn c hân cột bê tông cốt thép, g ỗ, thép v à l ỗ móng hình cốc p h ải ti ế n h à nh sau khi d ự ng cột v ào đú n g v ị trí thiết kế v à kiểm t r a cố đ ị n h cột b ằng n h ữ n g nền bê t ôn g đúc sẵn, l ớp v ữ a c h è n c h â n cộ t ph ả i theo q uy đ ị nh c ủ a tài li ệ u thiết kế v à phải làm tro n g c ù ng n g ày dự ng cột. Điều 4 9 9. Chuẩn bị t r ư ớ c khi dựng cột Tr ư ớc khi d ự ng cột t h eo p h ư ơ ng pháp b ản l ề xoay thì t rụ móng k i ểu n ấ m v à cọc móng ph ả i b ố trí t ha n h c hố n g l ự c đ ẩy c ủ a b ản lề v ào m óng k h i d ự ng c ột. C ấm d ự ng c ột khi c hưa ho à n thi ệ n công v i ệc làm móng, l ấ p mó n g v à tha n h c h ố ng kể trên. Điều 5 0 0. D ựng cột Khi n h ật ký công trì n h thi cô n g m ó ng v à l ắp r á p đã đ ả m b ảo yêu c ầu kỹ thuật, p h ần móng đã có b iên bản n g h i ệm thu, thì n gư ời p hụ trách thi công đư ợ c ph é p ra l ệ n h d ự n g cột vào móng. Tr ư ớc khi ra l ệ nh d ự ng cộ t, ng ư ời p h ụ trách thi công ph ả i c ho ti ế n hà n h k i ểm t r a các h ạ ng m ục n h ư sau: - Kiểm tra m óng, đo l ạ i kích t h ư ớc v ị trí bu lô n g m ó ng c hâ n cột x em c ó s a i lệ n h s o v ới tài l i ệu t h i ết kế k hô n g; ph ầ n r a n b u l ô ng m ón g có sạ c h v à s ứ t v ỡ k h ông; đai ốc dễ v ặn v à tháo ra k hô n g; - Kiểm t ra ch ất l ư ợ n g lắ p r á p cộ t , c hất l ư ợ ng, mối h à n v à độ x iết c hặt bu l ô ng, p há r en bu l ô ng đ ể chố n g t ự tháo… n ếu c ó tha n h cột cong v ê n h p h ả i n ắ n t h ẳng. Điều 5 0 1. Phư ơ ng án dựng cột Các p h ư ơn g á n kỹ th u ật l ắ p d ự ng cột ph ả i tính toán khả nă n g c hịu l ự c c ủa cột v à các ch i tiết kết c ấu thi c ông t h eo l ự c thi c ông để đ ả m b ả o a n t oàn t r o n g s u ốt quá trình l ắ p dựng cột khô n g làm b i ến dạ ng h ư h ỏ ng cột. Điều 5 0 2. C ố định cột N h ữ n g cột đặt trên m ó ng b ê tô n g cốt thép h o ặc cọc móng p h ải đư ợ c cố đ ịnh c hặt b ằ ng bu lô n g m ó ng chân cột, đ ai ốc bu l ôn g c h â n c ột ph ả i x íết chặt t ới đ ộ t r ư ợt và đột phá r en để chố n g h i ện t ư ợ n g t ự t h áo nh ữ n g đ ộ sâu k h ô n g quá 3 m m . Tại b u lô n g chân các c ột p h ải đặt 2 đ a i ốc sa u khi d ự n g cộ t , x i ết c h ặt đ a i ố c p h ải được bao bê tông theo yêu c ầ u tài l i ệu t h iết kế. Kh i c ố địn h chặ t cộ t và o món g th ì ch ỉ ch o phé p đặ t giữ a đ ế châ n cộ t v à mặ t phẳn g tr ụ móng sa i lệc h đ ộ ca o khôn g qu á 4 t ấ n . Đệ m c ó chiề u dầ y t ổ n g cộn g khôn g qu á 1 0 mm . Kích t hướ c v à hìn h dán g b ê n ngoà i c ủ a t ấ m đệ m p hả i x á c địn h the o thiế t k ế kế t cấ u đ ế cột. Điều 5 0 3. Kiểm t ra c ột sau khi dựng Tiến h à nh k i ểm t ra c ột theo c h i ều t hẳ n g đ ứ n g nếu là cột k hô n g d ây n éo v à c ột h ì nh ** t hì thông t h ư ờ ng d ù ng qu ả dọi, c ò n đ ối v ới cột thép hì n h th á p p h ả i dùng máy kinh v ĩ. Điều 5 0 4. Chống sét và tiếp địa cột Thiết bị c hố ng sét, t i ếp đ ị a p hải đư ợc th ự c h iệ n theo yêu cầu l ắ p đặt th i ết bị c hố ng sét củ a quy p h ạm này. Mục 4. LẮP RÁP CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN MẮC DÂY Điều 5 0 5. Lắp xà, s ứ Thô n g th ư ờ ng, các x à đư ợ c l ắ p khi l ắ p d ự ng cột v à cách đi ệ n sẽ đ ư ợc l ắp tr o ng thời gi an d ự ng cột ho ặc căng dây. Sứ đ ứ ng p hải đ ư ợc l ắ p chắc c hắ n v ào x à v à cột để đ ả m bảo là t o àn bộ s ứ đ ứ n g trên x à dầm v à cột sẽ thẳ n g đ ứng v à được bắt phù hợ p. Mục 5. LẮP RÁP DÂY DẪN VÀ DÂY CHỐNG SÉT Điều 5 0 6. Lắp d â y dẫ n Khi l ắp cáp có khoá đ ỡ ho ặ c kh o á néo c ă n g (khoá bu lông h oặc c hi tiết đ ỡ), trong t r ư ờng hợp dây n h ôm h oặc d ây n hôm c ó l õ i t h ép, ph ả i s ử dụ ng c ác c hi t i ết làm bằ ng n h ô m để bảo v ệ h oặ c bằ n g đ ồn g đối v ới dâ y đồ n g . Cần p h ải b ắt chặt dây v ới sứ đứ n g p h ù h ợp v ới đặc đi ể m c ô ng ng h ệ v ề l ắ p đ ặt và tài l iệu thiết kế. Đ i ều 5 0 7. N ối d â y dẫn Mã h i ệu v à mặt cắt dây dẫn v à dây chống sét ph ả i theo đ úng t à i l i ệu thiết kế. Kh i t iến h ành nối dây d ẫn phải t h ự c hiện nh ư sau: a) Dây lèo c ủa cột n é o: Dùng k h o á n éo b u lông, khoá n ê m, khoá n é o é p, đầu c ót é p, pin hàn n h i ệt - Kh i d â y n hô m lõ i t h é p mặ t cắ t t ừ 95 - 21 0 m m 2 th ì nố i d â y tro n g là o dù n g p i n h à n n h i ệt. - Khi d ây n hô m lõi t h ép m ặt cắt t ừ 3 00 m m 2 trở lên d ù n g đ ầ u cốt ép. b) Trong k h o ả ng cột: b ằn g ống nối ki ểu x oắn, k i ểu ép k hác v à ép toàn thân - Đối v ới d ây nhôm mặt cắt t ừ 95 m m 2 . D â y n h ôm l õ i th é p mặt cắt t ới 180 m m 2 và dây c á p th é p m ặt cắp t ới 5 0 0 m m 2 bằng ống n ối ô v an k i ểu x oắn. - Đối v ới d â y n h ôm mặ t cắt t ừ 12 0 - 1 8 0 m m 2 v à dây dẫ n b ằ ng t hé p mặt c ắt t ừ 70- 9 5 m m 2 bằ n g ố n g n ối ô v an x oắn h o ặc é p khác v à h à n pin nh i ệt bổ s u ng. - Dây n h ô m v à dây nh ô m lõi t h ép m ặt cắp t ừ 210 m m 2 t rở l ê n b ằ ng khoá n ối ép toàn th â n. Điều 5 0 8. Mối nối d â y dẫn Trong m ỗi k ho ả ng cột c hỉ c h o p h ép khô n g n h i ề u hơn 1 mối nối Khô n g c h o ph é p n ối dâ y dẫy v à ch ống s ét tro n g n h ữ ng kh o ả n g v ư ợt gi a o c h éo đ ư ờ n g p hố đô n g đ úc n gư ờ i qua l ại , đư ờ ng d â y kh ô ng l ớ n hơn 1. 0 00 V, đường d ây th ô ng t i n , đư ờ ng ô tô, đườ n g s ắt, đường c áp v . v … c h o các l o ại dây d ẫ n mặt cắt nhỏ h ơn 240 m m 2 . Kho ả ng cách n h ỏ nh ấ t t ừ m ố i n ối đến k h oá dỡ k i ểu t rư ợt ph ả i k h ô ng n hỏ h ơ n 25 m. Độ bền k ẹp ch ặt dây d ẫn trong ống n ối v à kh o á néo k h ô ng đư ợ c n h ỏ h ơn 9 0% độ bền g i ới hạn c ủa dâ y dẫn v à dây ch ố ng s ét đư ợ c n ố i. Sai l ệch kích t h ư ớc ống nối kh ông đượ c v ư ợt quá sai số cho p hép c ủ a n h à chế tạo, sau k h i ép hoặc x oắn nếu ố ng n ố i x uất h iện v ết n ứ t thì phải l o ạ i bỏ . Điều 5 0 9. Ống nối d â y Các ố n g nố i v à các bu lông c ăng cũng n h ư c ác ố ng l ồ n g nối p hải đ áp ứ n g c á c quy đ ị nh đối v ới dây dẫn. Các đầu c ủa 2 ống n ố i p h ải c ùng t iêu ch u ẩn, đư ờng k í nh c ủa ố ng l ồ ng nối p h ả i tu â n theo c á c quy đ ịnh v ề thay đổi dây dẫn, các giá trị s ai s ố cho p hép có t h ể áp dụ n g cho c ác ố n g bọc khô n g đ ư ợ c v ư ợt quá các thô n g s ố của n hà c hế tạo. Điều 510. Hàn pin nhiệt nối dây Hàn pin n hi ệt nối dây ph ả i th ự c hiện t h eo đú ng q uy trì n h kỹ th u ật. Khi t h ự c h i ện m ố i h àn pin n h i ệt p h ải tu â n theo các yêu cầ u sau đ ây: Khô n g đ ư ợ c làm đốt c háy các s ợ i dây, rỗ ở chỗ hàn k hô n g được có độ sâu b ằng 1 / 3 đư ờ ng kính của sợi dâ y d ẫ n, n g o ài r a k hô n g được làm cho dây bị uốn cong ở chỗ h à n. Nếu mối hà n k h ô ng đ ạt yêu cầu k ể trên thì ph ả i lo ạ i bỏ v à l àm l ạ i. Điều 511. Công tác rải d â y dẫn Khi r ả i dây dẫn p h ải đ ặt dây trên các ròng r ọc trên cột, phải d ù n g b i ệ n p h áp chố n g h ư hỏ n g dây t h eo b ề m ặt t i ếp x úc v ới đất đá có v ật cản k h ác trên đ ị a hì n h. Rải d ây qu a đ ư ờ ng p h ải đặt dây n ằm tr ê n d à n g iáo ở độ cao quy đị nh. Tro ng t rư ờ n g h ợp cần th i ết ở n h ữ ng c hỗ có khả n ă n g gây h ư h ỏng d ây thì phải c ó b iệ n ph á p thí c h hợp b ả o v ệ dây. Điều 5 1 2. Lắp đặt d â y dẫn và d â y chống sét Việc l ắp đ ặt các dây d ẫ n v à dây c h ống s ét ph ả i tuân t h eo Tài l i ệu t h i ế t kế. Sự sai khác c ủa chu ỗ i sứ d ọ c theo đ ư ờ ng d â y theo ch i ề u thẳ n g đứng p h ả i được theo dõi n ghiêm n g ặt. Điều 5 1 3. Độ cao c ủ a d â y so v ớ i mặt đ ấ t Kho ả ng cách t ừ dây d ẫn t ớ i mặt đất v à các công trình x ây d ự n g p hải t hoả m ãn c ác yê u cầu c ủ a q u y phạm t r a n g bị đ iện ( Q TD). Kho ả ng cách gi ữ a d â y d ẫ n v à cộ t đi ệ n c ũ n g n h ư kh o ảng cách g iữ a các dây d ẫn t r ên cộ t khi c h ú n g g iao n h a u ở chỗ p ha rẽ nh á nh h oặc chuy ể n đ ổ i v ị trí không được n h ỏ hơn kí c h th ư ớc thiết kế 1 0 %. Mục 6. ĐÁNH SỐ HIỆU VÀ SƠN Điều 5 1 4. B ảo vệ ch ố ng gỉ N h ữ n g cột sắt, xà sắt v à các chi tiết kim l o ại của m ó ng c ột và trụ móng b ê tô n g cốt thép ph ả i th ự c hiện c h ố n g gỉ chủ yếu t ại n h à máy chế tạo. Trên tuyến ch ỉ cho p h ép sơn l ạ i ở n h ữ ng c hỗ hư h ỏng. Chỗ hàn n ố i lắp r áp c ủ a cột thép p hải s ơ n l ạ i sau k h i h àn . Khô n g đ ư ợ c sơn chỗ n ối cột v ới h ệ thố n g nối đất. Khô n g đư ợ c sơn c ác chi t i ết chôn n g ầ m trong kết c ấu bê tô n g để liên kết l ắp g h ép. T r ên bề m ặt tiếp x úc li ê n kết lắp ráp gi ữ a các đo ạ n cột k h ông đ ư ợ c sơn. Cấm sơn l ạ i n h ữ ng c h ỗ hư hỏ n g lớ p b ả o v ệ c h ống gỉ c ủa kết cấu v à chi t i ết kim l o ại ở trên tuyến tr o ng thời gian m ư a v à b ề m ặt kim l o ại b ị ẩm ư ớt b ụ i bẩn. Mục 7. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO KHAI THÁC Điều 515. Nghiệm t h u bàn giao Việc k i ể m tra các c ông v iệc của đường dây tr ê n kh ô ng p h ải đ ư ợc t i ế n h à nh t he o quy đ ịnh v ề k i ểm tra . /.