QCVN32:2020/BTTTT

SPD Surge Protective Device Thiết bị bảo vệ xung (Thiết bị chống sét) LEMP Lightning Electromagnetic Impulse Xung điện từ do sét LPZ Lightning Protection Zone Vùng bảo vệ chống sét LPL Lightning Protection Level Mức bảo vệ chống sét LPMS LEMP protection measures system Hệ thống các biện pháp bảo vệ chống xung điện từ do sét LPS Lightning Protection System Hệ thống chống sét 1.4. Quy trình quản lý rủi ro thiệt hại do sét Việc xác định cần thiết trang bị các biện pháp bảo vệ chống sét cho trạm viễn thông và mạng ngoại vi viễn thông phải được thông qua quy trình quản lý rủ i ro như sau: Hình 3 - Quy trình quản lý rủi ro thiệt hại do sét 1.5. Tiêu chí cơ bản về bảo vệ chống sét 1.5.1. Mức bảo vệ chống sét Quy chuẩn này quy định 4 mức bảo vệ chống sét. Với mỗi mức LPL, một tập hợp các tham số dòng sét được ấn định. Giá trị lớn nhất của tham số dòng sét tương ứng với mức LPL I sẽ không bị vượt quá với xác suất là 99%. Giá trị lớn nhất của tham số sét tương ứng với LPL I sẽ giảm xuống tới 75% đối với LPL II và 50% đối với các mức III và IV. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 LPL I II III IV Dòng đỉnh lớn nhất, kA 200 150 100 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dòng đỉnh nhỏ nhất, kA 3 5 10 16 Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các tham số dòng sét đối với các mức bảo vệ chống sét khác nhau trong Bảng 1 và được sử dụng để thiết kế các thành phần của hệ thống bảo vệ chống sét (ví dụ, thiết diện dây dẫn, độ dày của vỏ kim loại, khả năng chịu dòng của SPD, khoảng cách cách ly để tránh đánh lửa gây nguy hiểm). Các giá trị nhỏ nhất của biên độ dòng sét đối với các LPL khác nhau được sử dụng để xác định bán kính quả cầu lăn để xác định vùng bảo vệ LPZ 0 B mà sét đánh trực tiếp không tiếp cận được (xem 1.5.2 và Hình 4). Giá trị nhỏ nhất của tham số dòng sét cùng với bán kính quả cầu lăn tương ứng được cho trong Bảng 2. Các số liệu này dùng để định vị hệ thống điện cực thu sét và xác định vùng bảo vệ chống sét LPZ 0 B (xem 1.5.2) Bảng 2 - Giá trị nhỏ nhất của dòng sét và bán kính quả cầu lăn tương ứng với LPL Tiêu chí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I II III IV Dòng đỉnh nhỏ nhất I, kA 3 5 10 16 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 30 45 60 1.5.2. Vùng bảo vệ chống sét Các biện pháp bảo vệ như LPS, các dây che chắn, che chắn điện từ và SPD sẽ quyết định các vùng bảo vệ chống sét. Việc phân biệt các vùng bảo vệ chống sét được đặc trưng bởi sự chênh lệch đáng kể của xung điện từ do sét tại các vùng bảo vệ. Tùy theo mức độ ảnh hưởng của sét, các vùng bảo vệ chống sét được định nghĩa: LPZ 0 A Là vùng có ngu y cơ chịu sét đánh trực tiếp và toàn bộ trường điện từ do sét. Các hệ thống trong đ ó có thể chịu toàn bộ hoặc một phần dòng xung sét; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Là vùng đã được bảo vệ khỏi sét đánh trực tiếp nhưng vẫn chịu sự đe dọa của toàn bộ trường điện từ do sét. Các hệ thống trong đó có thể chịu một phần dòng xung sét; LPZ 1 Là vùng trong đó dòng xung được hạn chế do sự chia dòng và các SPD tại vị trí ranh giới. Việc che chắn không gian có thể làm suy giảm trường điện từ do sét; LPZ 2,..., n Là vùng trong đó dòng xung được hạn chế hơn nữa do sự chia dòng và các SPD b ổ sung tại vị trí ranh giới. Việc che chắn không gian bổ sung có thể làm suy giảm hơn nữa trường điện từ do sét. CHÚ THÍCH 1: Nói chung, mức của một LPZ càng cao thì các tham số môi trường điện từ càng thấp. Nguyên tắc chung của việc bảo vệ là, đối tượng cần bảo vệ phải nằm trong vùng LPZ có các đặc tính về điện từ tương thích với khả năng của chịu đựng của đối tượng với tác động do sét gây ra thiệt hại cần phải giảm bớt (thiệt hại vật lý, hư hỏng các hệ thống điện và điện tử do quá áp). Hình 4 - Minh họa phân vùng chống sét LPZ tại trạm viễn thông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.1. Yêu cầu về rủi ro do sét gây ra 2.1.1. Yêu cầu đối với trạm viễn thông Trạm viễn thông phải được trang bị các biện pháp bảo vệ sao cho giá trị rủi ro không được vượt quá giá trị rủi ro chấp nhận được sau: Bảng 3 - Giá trị rủi ro chấp nhận được đối với trạm viễn thông Loại tổn thất R T (năm - 1 ) Rủi ro tổn thất về con người R injury 10 - 5 Rủi ro tổn thất về dịch vụ R l oss ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.1.2. Yêu cầu đối với mạng cáp ngoại vi viễn thôn g Mạng cáp ngoại vi viễn thông phải được trang bị các biện pháp bảo vệ sao cho giá trị rủi ro không đ ư ợc vượt quá g i á trị rủi ro chấp nhận đ ư ợc sau: Bảng 4 - Giá trị rủi ro chấp nhận được đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông Loại tổn thất R T (năm - 1 ) Rủi ro tổn thất về dịch vụ R l oss 10 - 3 CHÚ THÍCH: Đối với các cáp ngoại vi viễn thông, không xét đến rủi ro tổn thất về con người. Phương pháp tính toán rủi ro do sét gây ra đối với trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông được trình bày trong 2.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.2.1. Tính toán rủi ro do sét gây ra đối với trạm viễn thông Rủi ro do sét gây ra đối với trạm viễn thông được tính theo công thức sau: R injury = L.p inj Σ F j . (2.1) R loss = L Σ F i (2.2) Trong đó: F i : Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm, do các nguyên nhân sét đánh trực tiếp vào nhà trạm, sét đánh vào cột ăng ten kề bên, sét đánh xuống đất gần nhà trạm, sét l an truyền qua các đường dây đi vào nhà trạm; được tính toán theo 2.2.1.1. L: Trọng số tổn thất, thể hiện mức độ tổn thất trong một lần thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm. - Với rủi ro t ổ n th ấ t về con người: L = 1; - Với rủi ro t ổ n thất về dịch vụ L = 2.74 x 10 - 3 . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.2.1.1. Tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với khu vực trạm viễn thông Tần suất thiệt hại (F) tại một trạm viễn thông với mật độ sét của khu vực đặt trạm (N g ) khi xét đến hiệu quả của các biện pháp bảo vệ vốn có hoặc bổ sung, được xác định bằng công thức: F = N g (A d .p d + A n .p n + A s .p s + A a .p a ) (2.3) Hay: F = F d + F n + F s + F a (2.4) Trong đó : N g : Mật độ sét đánh tại khu vực đặt trạm, được tính t ùy theo khu vực địa lý, xem B ả ng E1, Phụ lục E. p: Các hệ số xác suất thiệt hại khác nhau phụ thuộc vào các biện pháp bảo vệ hiện có nhằm làm giảm tần suất thiệt hại (F), xem 2.2.1.2; F d = N g .A d .p d - Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào nh à trạm (d); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 F s = N g .A s . p s - Tần suất thiệt hại do sét đánh vào cáp hoặc vùng lân cận cáp dẫn vào trạm (s); F a = N g .A a .p a - Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào các vật ở gần, ví dụ cột ăng ten có liên kết bằng kim loại với trạm viễn thông (a). A d - Diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào trạm viễn thông: A d = (9πh 2 + 6ah + 6bh + ab)x1 0 - 6 , km 2 (2.5) Trong đó: a: Chiều rộng củ a trạm viễn thông, m; b: Chiều dài của trạm viễn thông, m; h: Chiều cao của nhà trạm, m. Trong trường hợp diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào cột ăng ten che phủ một phần diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào nhà trạm, diện tích A d được giảm đi phần bị che phủ đó. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nơi nào có các vật ở gần như các công trình xây dựng cao khác (ví dụ: cột ăng ten, nhà cao tầng) và các cáp dẫn vào thì diện tích A n sẽ được giảm đi bởi phần diện tích rủi ro che phủ của các công trình đó, như minh họa trên Hình 5. A s - Diện tích rủi ro do sét đánh xuống các đường cáp (thông tin, điện lực) dẫn vào nhà trạm viễn thông. Trường hợp tổng quát, cáp dẫn vào nhà trạm viễn thông gồm các loại treo và chôn, diện tích A s được tính bằng công thức: A s = 2. (2.6) Trong đó: l i : Chiều d à i của mỗi đoạn đường dây, m; d i : Khoảng cách tương ứng của mỗi đoạn, m; - Đối với cáp treo, d i = 1 000 m; - Đối với cáp ngầm, d i = 250 m; n: Số đoạn đường dây chôn ngầm hoặc treo nổi; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Đối với cột ăng ten có dạng tháp, diện tích A a được tính tương tự như A d ; - Đối với cột ăng ten là cột trụ tròn, cột tam giác, cột tứ giác có dây co và kích thước nhỏ, A a được tính bằng diện tích hình tròn bán kính 3 h (h là chiều cao cột ăng ten) A a = π(3h) 2 . Diện tích rủi ro do sét đánh vào khu vực trạm viễn thông được mô tả theo Hình 5. Hình 5 - Mô tả các diện tích rủi ro sét đánh vào khu vực trạm viễn thông 2.2.1.2. Xác định các hệ số xác suất thiệt hại p Mỗi hệ số xác suất thiệt hại p thể hiện khả năng làm giảm số thiệt hại do sét của đặc tính bảo vệ tự nhiên của công trình lắp đặt (vật liệu nhà, mạng cáp treo nổi hoặc ngầm) và các biện pháp bảo vệ cho nhà hoặc tại các giao diện cũng như các biện pháp bảo vệ khác cả bên trong và bên ngoài (các thiết bị chống sét, lưới che chắn cáp, kỹ thuật cách điện...). Trong thiết kế chống sét, kh i áp dụng một biện pháp bảo vệ sẽ giảm nhỏ xác suất hư hỏng do sét đánh tương ứng, thể hiện qua các hệ số p. Nếu áp dụng một và i biện pháp bảo vệ cho một đối tượng thì hệ số xác suất thực sự sẽ bằng tích các giá trị riêng rẽ, có nghĩa là: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các giá trị hệ số p được trình bày trong các bảng từ Bảng 5 đến Bảng 9. Bảng 5 - Các trị số p cho các vật liệu xây dựng nhà trạm viễn thông Các vật liệu làm nhà trạm viễn thông p d , p a , p n Không có tính che chắn (gỗ, gạch, bê tông không có thép gia cường) 1 Bê tông cốt thép có kích thước lưới chuẩn 0,1 Kim loại ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng 6 - Các trị số p cho các biện pháp bảo vệ bên ngoài nhà trạm viễn thông Các biện pháp bảo vệ bên ngoài nhà trạm viễn thông p d , p inj Không có chống sét cho nhà cả bên ngoài lẫn bên trong 1 Trang bị hệ thống LPS bên ngoài (theo quy định tại A.1.1) 0,1 CHÚ THÍCH: p inj là hệ số xác suất gây tổn thương cho con người Bảng 7 - Các trị số p cho các biện pháp bảo vệ trên cáp dẫn vào trạm viễn thông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 p s , p n Khi cáp bên ngoài không được che chắn, không có các thiết bị chống sét 1 Cáp thông tin bên ngoài được che chắn, có trở kháng truyền đạt cực đại 20 Ω/k m (theo quy định tại A.1.2) 0,5 Cáp thông tin bên ngoài được che chắn, có trở kháng truyền đạt cực đại 5 Ω/km (theo quy định tại A.1.2) 0,1 Cáp thông tin bên ngoài được che chắn, có trở kháng truyền đạt cực đại 1 Ω/km (theo quy định tại A.1.2) 0,01 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,1 Lựa chọn và lắp thiết bị chống sét có phối hợp tốt với khả năng chịu đựng của thiết b ị , kỹ thu ậ t lắp đ ặ t có chất lư ợ ng (theo quy định tại A.1 .2) 0,01 Sử dụng cáp quang phi kim loại (theo quy định tại A.1.2) 0 Bảng 8 - Các trị số p cho các biện pháp bảo vệ bên trong nhà trạm viễn thông Các biện pháp bảo vệ bên trong nhà trạm viễn thông p d , p a , p n , p inj Thưc hiện các cấu hình đấu nối và tiếp đất theo QCVN 9:20 1 6/BTTTT ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Áp dụng đồng thời các kỹ thuật lắp đặt bên trong nhà trạm (theo quy định tại phần b) và c) mục A.1.3) 0,1 Bảng 9 - Các trị s ố p cho các lớp bề mặt sàn khác nhau đ ể làm giảm điện áp chạm và điện áp bước Loại bề mặt p inj Bê tông ẩm 10 - 2 Bê tông khô 10 - 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 - 5 Lớp cách điện bằng vật liệu có điện áp đánh thủng lớn 1 0 - 6 2.2.2. Tính toán rủi ro do sét g â y ra đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông Xét trường hợp tổng quát, tuyến cáp (cáp kim loại hoặc cáp quang có thành phần kim loại) bao gồm các đoạn chôn ngầm và treo. Rủi ro thiệt hại (R) cần xem xét là rủi ro tổn thất dịch vụ hàng năm do sét đánh trực tiếp. Rủi ro thiệt hại được tính bằng công thức: R = F pa x L a + F pb x L b + F ps x L s (2.7) Trong đó: F pa : Tần suất thiệt hại đối với đoạn cáp treo; F pb : Tần suất thiệt hại đối với đoạn cáp chôn ngầm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 L a : Lượn g tổn thất trong một lần thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào cáp treo; L b : Lượng tổn thất trong một lần thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào cáp chôn ngầm; L s : Lượng tổn thất trong một lần thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào kết cấu mà cáp đi vào. - Đối với tuyến cáp kim loại: L a = 2 x 10 - 3 ; L b = 3 x 10 - 3 ; L s = 2 x 10 - 3 . - Đối với tuyến cáp quang: L a = L b = L s = 10 - 3 ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tần suất thiệt hại đối với đoạn cáp treo và ch ô n ngầm được tính bằng công thức: F pa = 2 x N g x [L - 3(H a + H b )] x D x p(l a ) x C d x 10 - 6 , (thiệt hại/năm) (2.7) F pb = 2 x Ng x [L- 3(H a + H b )] x D x p(l a ) x C d x K d x 10 - 6 , (thiệt hại/năm) (2.8) Trong đó: L: Độ dài đường dây, (m); H a : chiều cao của công trình nối với đầu “a” của đường dây, (m); H b : chiều cao của công trình nối với đầu “b” của đường dây, (m); p(l a ): Hệ số xác suất dòng gây hư hỏng, được tính bằng công thức: p(i) = 10 - 2 e (a - bi) với i ≥ 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a = 5,063 và b = 0,0346 với i > 20 kA C d : Hệ số vị trí; Bảng 10 - Hệ số vị trí l ắp đặt Vị trí lắp đặt C d Đường dây lắp đặt trên đồi ở khu vực nông thôn a) 2 Nông thôn 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 Đô thị 0,1 Đô thị với nhà cao tầng b) 0,01 a) Kinh nghiệm chỉ ra rằng đường dây viễn thông lắp đặt trên đỉnh đ ồ i ở khu vực nông thôn thường chịu sét đánh trực tiếp nhiều hơn đường dây lắp đặt ở đồng bằng. Đường dây lắp đặt dọc theo sườn đồi ở khu vực nông thôn cũng tương tự. b) Nhà cao tầng cao hơn 20 m. N g : Mật độ sét, (km - 2 . năm -1 ) (xem Phụ lục E); D: Khoảng cách sét đánh, (m); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 D = 0,482 (p) 1/2 với p ≤ 100 Ω . m; D = 2,91 + 0,191 (p) 1 / 2 với 100 Ω . m < p < 1000 Ω . m; D = 0,283 (p) 1/2 với p > 1000 Ω . m; - Với cáp treo: D = 3 H, (m); H là độ cao treo cáp (thường được quy định giữa 4 m đến 15 m); l a : Dòng gây hư hỏng, (kA) (xem Phụ lục C.1); K d : Hệ số hiệu chỉnh thiệt hại; K d = 2,5 với cáp chôn không được che chắn; K d = 1,0 với cáp chôn được che chắn; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào công trình gây ra cho cáp được tính bằng công thức: F ps = N g .A d .p(l a ). C d (thiệt hại/năm); (2.9) Trong đó: A d : Diện tích rủi ro sét đánh vào kết cấu, được tính bằng công thức: A d = (9πh 2 + 6ah + 6bh + ab) 10 - 6 , (km 2 ); Trong đó: a = chiều dài, (m); b = chiều rộng, (m); c = chiều cao, (m); p(l a ): Xác suất biên độ dòng sét đánh vào kết cấu tạo ra dòng điện gây hư hỏng cáp; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông thuộc phạm vi điều chỉnh tại điều 1.1 phải tuân thủ các yêu cầu về quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này. 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 4.1. Các cơ quan, doanh nghiệp có trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông có trách nhiệm: - Đảm bảo các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng. - Thực hiện công bố hợp quy chỉ tiêu mức rủi ro do sét gây ra cho trạm viễn thông phải nhỏ hơn hoặc bằng mức quy định tương ứng trong Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012. 4.2. Cục Viễn thông có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy, thực hiện quản lý, hướng dẫn và ki ể m tra việc công bố hợp quy. 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5.1. Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai quản lý các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông theo Quy chuẩn này. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới nhất. 5.4. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để được hướng dẫn, giải quyết . /. Phụ lục A (Quy định) Các biện pháp bảo vệ chống sét cho trạm viễn thông A.1. Các biện pháp bảo vệ chống sét cho trạm viễn thông Để giảm nhỏ rủi ro thiệt hại đến mức cho phép quy định trong 2.2.1, cần áp dụng một số hoặc toàn bộ các biện pháp bảo vệ sau: A.1.1. Hệ thống LPS bên ngoài (chống sét đánh trực tiếp) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Hệ thống điện cực thu sét; - Hệ thống dây dẫn sét; - Hệ thống tiếp đất; - Kết cấu đỡ. a) Hệ thống điện cực thu sét - Các điện cực thu sét phải được bố trí, lắp đặt ở các vị trí sao cho nó tạo ra vùng bảo vệ che phủ hoàn toàn đối tượng cần bảo vệ. Vị trí lắp đặt của các điện cực thu sét được xác định bằng các phương pháp sau: + Phương pháp góc bảo vệ, phù hợp với các tòa nhà có dạng đơn giản, nhưng hạn chế về chiều cao; + Phương pháp quả cầu lăn, phù hợp với mọi trường hợp; + Phương pháp lưới, phù hợp với việc bảo vệ các bề mặt bằng phẳng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng A.1 - Giá trị lớn nhất của bán kính quả c ầ u lăn, kích thước lưới và góc bảo vệ tương ứng với mức của LPS Mức LPS Phương pháp bảo vệ Bán kính quả cầu lăn r, m Kích thước lưới W , m Góc bảo vệ α 0 I 20 5 x 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 II 30 10 x 10 III 45 15 x 15 IV 60 20 x 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CH Ú THÍCH: 1- Không áp dụng được với các giá trị lớn hơn giá trị được đánh dấu bởi • 2- H là độ cao của điện cực thu sét so với mặt phẳng chuẩn của diện tích được bảo vệ. 3- Góc bảo vệ không thay đổi với các giá trị H dưới 2 m. Hình A.1 - Xác định góc bảo vệ tương ứng với mức của LPS - Các điện cực thu sét có thể sử dụng các dạng: thanh, dây, mắt lưới và kết hợp. - Có thể dùng các thành phần bằng kim loại của công trình như tấm kim loại che phủ vùng cần bảo vệ, các thành phần kim loại của cấu trúc mái, các ống, bình chứa bằng kim loại làm các điện cực thu sét “tự nhiên”, miễn là chúng thỏa mãn các điều kiện sau: + Có tính dẫn điện liên tục bền vững; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Không gây ra các tình huống nguy hi ể m khi bị thủng hay bị nung nóng do sét đánh. - Các điện cực thu sét có thể có kết cấu đỡ là bản thân đối tượng cần bảo vệ; Nếu dùng kết cấu đỡ bằng cột, phải làm bằng vật liệu đảm bảo độ bền cơ học, phù hợp với điều kiện khí hậu. b) Hệ thống dây dẫn sét - Các dây dẫn sét phải được phân bố xung quanh chu vi của công trình cần bảo vệ sao cho khoảng cách giữa hai dây không vượt quá 30 m. Trong mọi trường hợp, cần ít nhất hai dây dẫn xuống. - Các dây dẫn sét phải được nối với hệ thống điện cực tiếp đất. - Các dây dẫn sét phải được lắp đặt thẳng, đứng, sao cho chúng tạo ra đường dẫn ngắn nhất, thẳng nhất xuống đất và tránh tạo ra các mạch vòng. Không lắp đặt các dây dẫn sét ở các vị trí gây nguy hiểm cho con người. c) Hệ thống tiếp đất - Hệ thống tiếp đất bao gồm các điện cực, dây nối các điện cực và cáp nối đất. - Hệ thống tiếp đất phải được thiết kế và có giá trị điện trở tiếp đất theo quy định trong QCVN 9:2016/BTTTT. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Hệ thống điện cực tiếp đất phải được liên kết với các hệ thống tiếp đất khác (nếu có) theo quy định trong QCVN 9:2016/B T TTT. d) Vật liệu Vật liệu và kích thước vật liệu được lựa chọn làm hệ thống chống sét đánh trực tiếp phải đảm bảo sao cho hệ thống này không bị hư hỏng do ảnh hưởng điện, điện từ của dòng sét, ảnh hưởng của hiện tượng ăn mòn và các lực cơ học khác. e) Các điện cực thu sét, dây dẫn sét phải được cố định và liên kết với nhau một cách chắc chắn, đảm bảo không bị gãy, đứt hoặc lỏng lẻo do các lực điện động hoặc các l ực cơ học khác. Các mối nối phải được đảm bảo bằng các phương pháp hàn, vặn vít, lắp ghép bằng bu lông và có số lượng càng nhỏ càng tốt. A.1 . 2. Chống sét lan truyền từ bên ngoài nhà trạm Các thiết bị điện tử bên trong trạm viễn thông có thể bị hư hỏng do sét lan truyền và cảm ứng qua các đường dây thông tin, điện lực bằng kim loại dẫn vào nhà trạm. Để hạn chế các ảnh hưởng đó, phải áp dụng các biện pháp sau: a) Biện pháp bảo vệ đối với đường dây thông tin đi vào trạm - Lựa chọn loại cáp viễn thông dẫn vào và đi ra khỏi nhà trạm có vỏ che chắn với trở kháng truyền đạt nhỏ hoặc cáp quang không có thành phần kim loại; vỏ che chắn cáp phải được liên kết đẳng thế theo quy định trong QCVN 9:2016/BTTTT. - Lắp đặt các thiết bị bảo vệ xung (SPD) trên đường dây thông tin tại giao diện dây - máy theo quy định trong TCVN 8071:2009 Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Lắp đặt thiết bị bảo vệ xung trên đường dây điện lực, nơi đường dây dẫn vào trạm theo quy định trong TCVN 8071:2009 Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất. - Dùng máy biến thế hạ áp riêng để cung cấp nguồn điện cho nhà trạm. A.1.3. Hệ thống chống sét bên trong (chống sét lan truyền và cảm ứng bên trong nhà trạm) a) Liên kết đẳng thế Thực hiện liên kết đẳng thế tại ranh giới giữa các vùng chống sét (LPZ) đối với các thành phần và hệ thống kim loại (các đường ống dẫn kim loại, các khung giá cáp, khung giá thiết bị). b) Thực hiện các biện pháp che chắn bên trong nhà trạm - Liên kết các thành phần kim loại của t òa nhà với nhau và với hệ thống chống sét đánh trực tiếp, ví dụ mái nhà, bề mặt bằng kim loại, cốt thép và các khung cửa bằng kim loại của tòa nhà. - Dùng các loại cáp có màn chắn kim loại hoặc dẫn cáp trong ống kim loại có trở kháng thấp, vỏ che chắn hoặc ống dẫn bằng kim loại phải được liên kết đẳng thế ở hai đầu và tại ranh giới giữa các vùng chống sét (LPZ). ống dẫn cáp phải được chia làm hai phần bằng vách ngăn bằng kim loại, một phần chứa cáp thông tin, một phần chứa cáp điện lực và các dây dẫn liên kết. c) Thực hiện cấu hình đấu n ố i và tiếp đất trong trạm viễn thông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.2. Các biện pháp bảo vệ chống sét cho mạng cáp ngoại vi viễn thông A.2.1. Nguyên tắc chung Một đường dây Viễn thông có khả năng chịu dòng sét đánh trực tiếp mà không bị hư hỏng, nó phụ thuộc vào độ lớn của dòng sét đánh vào. Khả năng này được xác định bởi hệ số bảo vệ (K p ), được xác định bằng tỷ số giữa số hư hỏng do sét đánh vào đường dây và số lần sét đánh vào đường dây. Tương tự như vậy hệ số bảo vệ cũng được định nghĩa cho công trình nối với đường dây. Từ định nghĩa của nó, hệ số bảo vệ Kp là 1 số nằm giữa 0 và 1. Giá trị Kp=0 có nghĩa là đường dây hoặc công trình có thể chịu đựng sét đánh mà không hư hỏng, trong khi Kp=1 có nghĩa mọi cú sét đánh đều gây hư hỏng. Việc lựa chọn cáp phù hợp và/hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ nào đó làm giảm hệ số bảo vệ. Hệ số bảo vệ phụ thuộc vào giảm thiểu dòng sét đánh vào gây hư hỏng cho đường dây và phân bổ dòng sét hợp lý. K p = p (I a ) (A.1) I a : là dòng hư hỏng, kA p( I a ): Hệ số xác suất dòng đánh hỏng p (I a ) = 10 - 2 exp ( a - b I a ) for I a ≥ 0 (A . 2) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a = 4,605 và b = 0,0117 với I a ≤ 20 kA a = 5,063 và b = 0,0346 với I a > 20 kA Dòng gây hư hỏng ( I a ) là giá trị nhỏ nhất của dòng sét gây ra hư hỏng đường dây Viễn thông. Nếu I a quá nhỏ thì Kp = p( I a ) ≈ 1 và mọi dòng sét đánh vào đường dây gây ra hư hỏng. Hình A.2 mô tả hệ số bảo vệ là hàm của dòng gây hư hỏng Hình A.2 - Hệ số bảo vệ (K p ) là hàm của dòng gây hư hỏng ( I a ) A.2.2. Các biện pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào cáp a) Đối với cáp chôn, có thể xem xét các biện pháp bảo vệ sau: - Sử dụng dây che chắn, thường là dây thép mạ kẽm; - Sử dụng ống thép, thường là ống thép mạ kẽm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Sử dụng dây đỡ làm dây che chắn (xem phần a), mục A.2.3); - Thay thế bằng tuyến cáp chôn và áp dụng các biện pháp bảo vệ theo a). c) Đối với cả cáp treo và cáp chôn, có thể xem xét các biện pháp sau: - Thay thế bằng cáp quang không có thành phần kim loại hoặc đường truyền vô tuyến (xem phần a), mục A.2.3); - Sử dụng cáp có dòng điện đánh thủng vỏ lớn (xem phần b), mục A.2.3); - Sử dụng cáp có điện áp đánh thủng vỏ lớn (xem phần c), mục A.2.3). A.2.3. Lựa chọn cáp a) Cáp sợi quang không có thành phần kim loại Cáp quang không có thành phần kim loại sẽ không bị sét đánh trực tiếp, vì vậy sử dụng cáp quang phi kim loại sẽ cho K p = 0. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu dòng gây hư hỏng ( I a ) được xác định bởi dòng điện đánh thủng vỏ ( I s ), có thể chọn cáp có dòng điện đánh thủng vỏ lớn hơn bằng cách: - tăng điện áp đánh thủng vỏ bằng cách chọn vật liệu cách điện bằng nhựa thay vì bằng giấy hoặc tăng cường sự cách điện tại các mối nối; - giảm điện trở lớp vỏ bằng cách dùng vỏ kim loại dày hơn. Hệ số bảo vệ đạt được khi tăng dòng gây hư hỏng được tính bằng công thức A.2. c) Cáp có điện áp đánh thủng lớn Nếu dòng gây hư hỏng được xác định bởi dòng thử ( I t ), có thể chọn cáp có dòng thử cao hơn bằng cách: - dùng vỏ có độ bền cơ khí cao (ví dụ bằng sắt); - dùng vỏ kim loại dày hơn. Hệ số bảo vệ đạt được khi tăng dòng gây hư hỏng được tính bằng công thức A.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 SPD có thể được lắp đặt tại điểm đường dây đi vào công trình có khả năng bị sét đánh trực tiếp, để làm giảm tần suất thiệt hại do sét đánh vào công trình (F ps ). SPD phải được nối giữa các sợi của cáp với thanh liên kết đẳng thế của công trình. Việc lắp đặt SPD sẽ làm tăng dò n g đánh th ủ ng vỏ cáp I s (xem Phụ lục C) Hệ số bảo vệ đạt được khi tăng dòng gây hư hỏng vỏ cáp được tính theo công thức A.2 và C.4 (theo Phụ lục C). A.2.5. Trang bị dây chống sét ngầm cho cáp chôn Để giảm nhỏ dòng sét đánh vào cáp chôn, dùng dây chống sét ngầm bằng kim loại chôn phía trên, dọc theo tuyến cáp để thu hút một phần dòng sét. Như vậy, dây chống sét ngầm có tác dụng làm tăng dòng gây hư hỏng ( I a ) và làm giảm tần suất thiệt hại. Dây chống sét ngầm phải được bố trí dọc theo toàn bộ chiều dài đoạn cáp cần được bảo vệ và kéo dài thêm một đoạn Y, với Y được tính bằng công thức: Y ≥ 2,5. (p) 1 / 2 , (m) (A.3) Trong đó: p = Điện trở suất của đất, Ω.m. Giá trị dòng gây hư hỏng mới ( I ’ a ) được tính bằng công thức: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong đó, n là hệ số che chắn, xem Phụ lục D. Phụ lục B (Quy định) Xác định vị trí lắp đặt điện cực thu sét B.1. Xác định vị trí của hệ thống điện cực thu sét sử dụng phương pháp góc bảo vệ Vị trí của hệ thống điện cực thu sét được coi là thỏa đáng nếu đối tượng cần bảo vệ được đặt hoàn toàn bên trong vùng được bảo vệ do hệ thống điện cực thu sét tạo nên. Để xác định vùng được bảo vệ, cần xem xét kích thước vật lý của hệ thống điện cực thu sét bằng kim loại. B.1.1. Vùng được bảo vệ bởi hệ thống điện cực thu sét gồm 1 điện cực thẳng đứng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ký hiệu A Đỉnh của điện cực thu sét; B Mặt phẳng chuẩn; OC Bán kính vùng được bảo vệ; h 1 Chiều cao của điện cực thu sét so với mặt phẳng chuẩn, trong khu vực cần bảo vệ; α Góc bảo vệ theo Bảng A.1 Hình B .1 - Vùng được bảo vệ bởi một điện cực thu sét thẳng đứng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Góc bảo vệ α 1 tương ứng với độ cao h 1 của điện cực thu sét, là độ cao so với mái của bề mặt được bảo vệ; góc bảo vệ α 2 tương ứng với độ cao h 2 = h 1 + H, với mặt đất là mặt phẳng chuẩn; Hình B.2 - Vùng được bảo vệ bởi một điện cực thu sét thẳng đứng B.1.2. Vùng được bảo vệ bởi điện cực thu sét dạng dây Vùng được bảo vệ bởi một dây thu sét được xác định bằng tập hợp của vùng được bảo vệ của các điện cực các thẳng đứng liên tiếp nhau có các đỉnh nằm trên dây. Xem ví dụ trên Hình B.3. Hình B.3 - Vùng được bảo vệ bởi điện cực thu sét dạng dây B.1.3. Vùng được bảo vệ bởi các dây dẫn dạng lưới Vùng được bảo vệ bởi các dây dẫn kết hợp lại thành lưới được xác định b ởi tập hợp các vùng được bảo vệ bởi từng dây dẫn riêng lẻ. Ví dụ về vùng đư ợ c bảo vệ bởi các dây dẫn dạng lưới được th ể hiện ở Hình B.4 v à B.5. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình B.4 - Vùng được bảo vệ bởi các dây dẫn dạng lưới tách biệt, xác định theo phương pháp góc bảo vệ và phương pháp quả cầu lăn Hình B.5 - Vùng được bảo vệ bởi các dây dẫn dạng lưới không tách biệt, xác định theo phương pháp mắt lưới và phương pháp quả cầu lăn B.2. Xác định vị trí của hệ thống điện cực thu sét bằng phương pháp quả cầu lăn Áp dụng phương pháp này, việc định vị hệ thống điện cực thu sét là thỏa đáng khi không có một điểm nào của vùng được bảo vệ chạm vào một hình cầu có bán kính r, phụ thuộc vào mức của LPS (xem Bảng A.1), lăn xung quanh và trên đỉnh của công trình theo tất cả các hướng. Như vậy, quả cầu chỉ chạm vào hệ thống điện cực thu sét (xem Hình B.6) CHÚ THÍCH 1: Bán kính qu ả cầu lăn phải tuân theo mức LPS được lựa chọn (xem Bảng A.1) CHÚ THÍCH 2: H = h Hình B.6 - Thiết kế hệ thống điện cực thu sét theo phương pháp quả cầu lăn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Với các cấu trúc cao hơn, phần lớn các tia sét sẽ đánh vào đỉnh, các cạnh chính nằm ngang. Chỉ một lượng nhỏ các tia sét sẽ đánh vào thân cấu trúc. Ngoài ra, các số liệu thu thập được cho thấy xác suất các tia sét đánh vào thân cấu trúc giảm nhanh chóng như độ cao của điểm sét đánh trên các cấu trúc cao khi đo từ mặt đất. Do vậy, cần phải lắp đặt điện cực thu sét ở phần thân trên cao của cấu trúc (thường là ở phần 20% phía trên cao của độ cao của cấu trúc). Trong trường hợp này, phương pháp quả cầu lăn chỉ áp dụng để định vị điện cực thu sét của phần trên của cấu trúc. B.3. Định vị hệ thống điện cực thu sét dùng phương pháp lưới Với mục đích bảo vệ các bệ mặt bằng phẳng, điện cực thu sét dạng lưới được coi là bảo vệ được toàn bộ bề mặt, nếu tất cả các điều kiện sau được thỏa mãn: a) Các dây dẫn thu sét được đặt tại: - Các đường cạnh của mái; - Phần nhô ra trên mái; - Tại các đường trên chóp của mái, nếu độ dốc của mái vượt quá 1/10. CHÚ THÍCH: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Phương pháp lưới thích hợp với các bề mặt phẳng ở cạnh của cấu trúc để bảo vệ khỏi sét đánh vào cạnh thân của c ấ u trúc; - Nếu độ dốc của mái vượt quá 1/10, có thể dùng các dây dẫn thu sét song song với nhau thay vì dạng lưới, miễn là khoảng cách giữa các dây không lớn hơn độ rộng của mắt lưới theo yêu cầu. b) Kích thước của lưới phải không lớn hơn các giá trị cho ở Bảng A.1. c) Hệ thống điện cực dạng lưới phải được lắp đặt sao cho dòng sét luôn luôn đi vào 2 đường dây dẫn riêng biệt xuống hệ thống điện cực tiếp đất. d) Không có bộ phận kim loại nào nằm ngoài vùng được bảo vệ bởi hệ thống điện cực thu sét. e) Các dây dẫn thu sét, thu sét cần phải đi theo các đường ngắn nhất và thẳng nhất. Phụ lục C (Quy định) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C.1. Xác định dòng gây hư hỏng đối với cáp chôn ngầm và cáp treo trong trường hợp sét đánh trực tiếp vào cáp C .1.1. Dòng gây hư hỏng cho cáp kim loại Dòng gây hư hỏng cho cáp kim loại, I a , được xác định như sau: (C.1) Trong đó: I t : Dòng thử; I s : Dòng đánh thủng vỏ (xem mục B.3); C .1.2. Dòng gây hư hỏng cho cáp quang có thành phần kim loại ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (C.2) Trong đó: I t : Dòng thử; I c : Dòng điện mối nối; I s : Dòng đánh thủng vỏ (đối với cáp quang có thành phần kim loại ở cả vỏ và lõi) (xem C.3). CHÚ THÍCH: - Giá trị dòng I s được xét đến trong trường hợp cáp quang có thành phần kim loại ở cả vỏ và lõi. - Giá trị dòng I t , I c được xác định trong phòng thử nghiệm và có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất cáp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi sét đánh trực tiếp vào kết cấu mà đường dây đi vào, gây hư hỏng cho cáp, dòng gây hư hỏng, I a , được xác định với giả thuyết sau: - 50% dòng sét chảy vào trong hệ thống tiếp đất của công trình; - 50% dòng sét còn lại sẽ được chia giữa n đường dây dịch vụ đi vào công trình (đường dây viễn thông, đường dây điện lực, đường dẫn nước); - Toàn bộ dòng sét qua đường dây viễn thông sẽ chảy vào trong vỏ của cáp có che chắn hoặc được chia giữa m sợi của cáp không có vỏ che chắn. Đối với sét đánh xuống công trình mà đường dây v iễ n thông đi vào, dòng gây hư hỏng được tính như sau: - Đối với cáp kim loại có che chắn: I a = 2.n. I s (C.3) - Đối với cáp kim loại không có che chắn: I a = 2.n.m. I c (C.4) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I s là dòng đánh thủng vỏ xác định theo mục C.3; I c là dòng chảy vào từng sợi: + Với cáp không có che chắn, không có SPD, I c = 0; + Với cáp không có che chắn, có trang bị SPD, I c = 8. S c ; [kA] Trong đó, S c là thiết diện ngang của dây dẫn, tính theo mm 2 . - Đối với cáp quang: (C.5) Trong đó: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C.3. Xác định dòng đánh thủng vỏ cáp, I s Công thức tính dòng đánh thủng vỏ cáp trong Phụ lục này được áp dụng với cáp có một lớp vỏ kim loại. Với các loại cáp viễn thông phổ biến, các giá trị điện áp đánh thủng trình bày trong bảng C.1 Bảng C.1 - Giá trị điện áp đánh thủng của cáp đối xứng Vật liệu cách điện Điện áp đánh thủng ( U w ) Giấy 1,5 kV Nhựa 5 kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (C.4) Trong đó: K = 8: Hệ số dạng sóng dòng sét (dạng sóng 10/350 μ s), (m/ Ω ) 1/2 ; R: Điện trở trên một đơn vị độ dài của vỏ cáp, Ω /km; U w : Điện áp đánh thủng giữa vỏ che chắn và dây cáp, kV; ρ: Điện trở suất của đất, Ω .m; Bảng C.2 - Bảng giá trị dòng đánh thủng vỏ điển hình của cáp (kA) Loại cáp a) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số đôi Trở kháng màn che ( Ω /km) 100 Ω m 400 Ω m 1000 Ω m 400 1 62 31 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 100 2 31 16 10 50 3 21 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 4 16 8 5 a) Màng che nhôm dày 0,2mm; đường kính dây 0,40 mm; Cách điện bằng nhựa. Phụ lục D (Quy định) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tác dụng che chắn của dây chống sét ngầm phụ thuộc vào vị trí lắp đặt của dây chống sét ngầm và được đánh giá bằng hệ số che chắn η . Hệ số che chắn η được xác định bằng tỉ số các dòng điện trên vỏ cáp khi có ( I ’sh) và không có ( I sh) dây chống sét ngầm như sau: η = I ’sh/ I sh D.1. Hệ số che chắn của một dây chống sét ngầm Hệ số che chắn của một dây chống sét ngầm được xác định bằng biểu thức: η = ln(x/s)/ln(x 2 /s.r) (D.1) Trong đó (xem Hình D.1 a): r: Bán kính trung bình của vỏ cáp; s: Bán kính của dây chống sét ngầm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng D.1 và D.2 cho các giá trị hệ số che chắn đối với một số kích thước dây dẫn và khoảng cách giữa dây dẫn và dây chống sét ngầm khác nhau. Bảng D.1 - Hệ số che chắn với r = 10 mm x (m) s = 2 mm s = 3 mm s = 5 mm s = 8 mm s = 12 mm 0,15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,59 0,56 0,52 0,48 0,25 0,60 0,58 0,55 0,52 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,50 0,59 0,57 0,54 0,51 0,49 1,00 0,57 0,56 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,51 0,49 Bảng D.2 - Hệ số che chắn với r = 20 mm x (m) s = 2 mm s = 3 mm s = 5 mm s = 8 mm s = 12 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,68 0,65 0,62 0,59 0,55 0,25 0,65 0,63 0,60 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,54 0,50 0,63 0,61 0,59 0,56 0,54 1,00 0,61 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,58 0,55 0,53 D.2. Hệ số che chắn của nhiều dây chống sét ngầm được bố trí trên một đường tròn xung quanh cáp D.2.1. Trường hợp dùng hai dây chống sét ngầm Xem Hình D.1 b. Bảng D.3 - Hệ số che chắn của 2 dây chống sét ngầm x (m) g = 30° ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 g = 60° g = 90° 0,15 0,38 0,36 0,34 0,33 0,25 0,38 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,34 0,33 0,50 0,37 0,35 0,34 0,33 1,00 0,37 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,34 0,33 D.2.2. Trường hợp dùng ba dây chống sét ngầm, với khoảng cách x = 0,25 m Xem Hình D.1 c. Bảng D.4 - Hệ số che chắn của 3 dây chống sét ngầm (x = 0,25 m) g = 30° g = 60° g = 90° g = 120° ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,26 0,23 0,22 D.2.3. Trường hợp dùng n dây chống sét ngầm bố trí đối xứng xung quanh cáp, với khoảng cách x = 0,25 m Xem Hình D.1 d, D.1 e, D.1 f. Bảng D.5 - Hệ số che chắn của n dây chống sét ngầm bố trí đối xứng xung quanh cáp (với x = 0,25 m) n = 4 n = 6 n = 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,09 0,06 Hình D.1 - Bố trí dây chống sét ngầm xung quanh cáp Phụ lục E (Tham khảo) Đặc điểm dông sét của Việt Nam Bảng E.1 - Mật độ sét tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tỉnh, Thành phố Huyện Mật độ sét đánh (số lần/km 2 /năm) 1 An Giang Tp. Long Xuyên, Tp. Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn 13,7 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Châu Đức, Côn Đảo, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc 8,2 Tân Thành, Châu Đức 10,9 3 Bắc Kạn Tp. Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm 8,2 Chợ Đồn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4 Bắc Giang Tp. Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế 8,2 5 Bắc Ninh Tp. Bắc Ninh, Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong 8,2 Tx. Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 Bạc Liêu Tp. Bạc Liêu 10,9 Tx. Giá Rai, Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi 13,7 7 Bến Tre Tp. Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại 10,9 8 Bình Định Tp. Quy Nhơn, Tuy Phước 5,7 An Lão, An Nhơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh 8,2 9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Thủ Dầu Một, Tp. Dĩ An, Tx. Tân Uyên, Tp. Thuận An 13,7 Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo 14,9 10 Bình Phước Tp. Đồng Xoài, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú 14,9 Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh, Phước Long ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 11 Bình Thuận Tp. Phan Thiết, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh 8,2 Đức Linh 10,9 Phú Quý 7,0 Bắc Bình ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tuy Phong 3,4 12 Cà Mau Tp. Cà Mau, U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển 13,7 13 Cao Bằng Tp. Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Hà An, Nguyên Bình, Phục H òa , Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14 Cần Thơ Q. Bình Thủy, Q. Cái Răng, Q. Ninh Kiều, Q. Ô Môn, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh 13,7 15 Đà N ẵ ng Q. Hải Châu, Q. Liên Chiểu, Q. Ngũ Hành Sơn, Q. Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Vang 8,2 Hoàng Sa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 Đắk Lắk Tp. Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M ’ Gar, Ea H ’ Leo, Krông Buk, Krông Năng 13,7 Krông Păk, Krông Ana, Lắk, Krông Bông, Ea Kar 10,9 M ’ Đrắk 8,2 17 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên, Điện Biên Đông 8,2 Tx. Mường Lay, Mường chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo 10,9 18 Đắk Nông Tp. Gia Nghĩa, Krông Nô 10,9 Đắk Mil, Đắk R’Lấp, Đắk Song, Cư Jút, Đắk G l ong, Tuy Đức ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 19 Đồng Nai Tp. Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom 13,7 Tp. Long Khánh, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất 10,9 Xuân Lộc, Cẩm Mỹ 8,2 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Cao Lãnh, Lấp Vò, Tp. Sa Đéc, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Tx. Hồng Ngự, Cao Lãnh, Thanh Bình, Lai Vung, Châu Thành 13,7 21 Gia Lai Tx. An Khê, Chư Pah, I a Grai, Mang Yang, Đak Đoa, Đak Pơ 8,2 Tp. Pleiku, K’Bang, I a Pa, Đức Cơ, Krông Pa 10,9 Chư Prông, Chư Sê, A Yun Pa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 22 Hà Giang Tp. Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Mèo Vạc, Quản Bạ, Vị Xuyên 10,9 Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh 8,2 23 Hà Nam Tp. Phủ Lý, Kim Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bình Lục, Lý Nhân 8,2 24 Hà Nội Q. Ba Đình, Q. Cầu Giấy, Q. Đống Đa, Q. Hai Bà Trưng, Q. Hoàng Mai, Q. Hoàn Kiếm, Q. Long Biên, Q. Tây Hồ, Q. Thanh Xuân, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh 10,9 Sóc Sơn 8,2 Q. Hà Đông, Tx. Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức 8,2 25 Hà Tĩnh Tp. Hà Tĩnh, C ẩ m Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Tx. Kỳ Anh 8,2 Hương Khê 10,9 26 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Châu Thành, Phụng Hiệp, Tp. Ng ã Bảy 10,9 Tp. Vị Thanh, Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A 13,7 27 Hải Dương Tp. Hải Dương, Bình Giang, Cẩ m Giàng, Tp. Chí Linh, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Miện 8,2 Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 28 Hải Phòng Q. Hồng Bàng, Q. Kiến An, Q. Lê Chân, Q. Ngô Quyền, An Dương, An Lão, Kiến An, Bạch Long Vĩ , Thủy Nguyên 10,9 Q. Hải An, Tx. Đồ Sơn, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Cát Hải 8,2 29 Hòa Bình Tp. Hòa Bình, Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Ma i Châu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy 13,7 30 Hưng Yên Tp. Hưng Yên, Phù Cừ, Tiên Lữ 8,2 Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Tx. Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ 10,9 31 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Nha Trang 3,4 Tp. Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa 5,7 Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. 8,2 Trường Sa 7,0 32 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Rạch Giá, Tx. Hà Tiên, An Biên, An Minh, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên Lương, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận 13,7 Phú Quốc. 7,0 33 Kon Tum Tp. Kon Tu m , Kon Plông, Kon R ẫ y, Đắk Glei, Đắk Hà, Sa Thầy 8,2 Đắk Tô, Ngọc Hồi ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 34 Lâm Đồng Tp. Đà Lạt, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà 10,9 Tp. Bảo Lộc, Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh 8,2 Đạ Huoai, Đạ Tẻh 5,7 Lạc Dương 13,7 35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Lào Cai, Tx. Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai 8,2 Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn 10,9 36 Lạng Sơn TP. Lạng Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan 8,2 37 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Lai Châu, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên 8,2 38 Long An Tp. Tân An, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Đức Hòa, Tân Trụ, Tân Hưng, Tân Thạnh, Thủ Thừa 13,7 Đức Huệ, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng 14,9 39 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Nam Định, Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên 8,2 40 Nghệ An Tp. Vinh, Tx. Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu , Tx. Hoàng Mai 8,2 Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong 10,9 Quỳ Châu, Quỳ Hợp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 41 Ninh Bình Tp. Ninh Bình, Tp. Tam Điệp, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô 8,2 Gia Viễn, Nho Quan 10,9 42 Ninh Thuận Tp. Phan Rang, Ninh Phước ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bắc Ái, Ninh Sơn 5,7 Ninh Hải 3,4 43 Phú Thọ Tp. Việt Trì, Tx. Phú Thọ, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩ m Khê, Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập 10,9 44 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Tuy Hòa 3,4 Đông Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa 8,2 Phù Hòa, Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa 5,7 45 Quảng Bình Tp. Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tuyên Hóa 10,9 46 Quảng Nam Tp. Tam Kỳ, Tp. Hội An, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Nam Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức 8,2 Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My 10,9 47 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Quảng Ngãi, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh 8,2 Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng 10,9 48 Quảng Ninh Tp. Hạ Long, Tp. Uông Bí, Đông Triều, Yên Hưng, Hoành Bồ, Bình Liêu 8,2 Tp. Móng Cái, Ba Chẽ, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Hoành Bồ, Tiên Yên, Vân Đồ, Tp. C ẩm Phả ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 49 Quảng Trị Tp. Đông Hà, Cam Lộ, C ồn Cỏ , Đa Krông, Gio L i nh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Vĩnh Linh 8,2 Tx. Quảng Trị, Đa Krông, Hải Lăng, Triệu Phong 10,9 50 Sơn La Tp. Sơn La, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, S ốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 51 Sóc Trăng Tp. Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu 10,9 Mỹ Tú, Ngã Năm, Thạnh Trị 13,7 52 Tây Ninh Tp. Tây Ninh, Châu Thành, Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu 14,9 53 Thái Bình Tp. Thái Bình, Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư 8,2 54 Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, Tp. Sông Công, Đại Từ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 55 Thanh Hóa Tp. Thanh Hóa, Tx. Bỉm Sơn, Tp. S ầm Sơn, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Như Xuân, Nông C ống, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định 8,2 Bá Thước, Thạch Thành, C ẩm Thủy 13,7 Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Ngọc Lặc, C ẩm Thủy 10,9 56 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Huế, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền 10,9 A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy, Nam Đông 13,7 57 Tiền Giang Tp. Mỹ Tho, Tx. Gò Công, Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây 13,7 58 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Q. T â n Phú, Q. Bình Tân, Q. B ì nh Thạnh, Q. Gò Vấp, Q. Phú Nhuận, Q. Tân Bình, Q. Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn 13,7 Cần Giờ 10,9 Củ Chi 14,9 59 Trà Vinh Tp. Trà Vinh, Càng Long ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú 10,9 60 Tuyên Quang Tp. Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Sơn Dương 10,9 Sơn Dương 8,2 61 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tp. Vĩnh Long, Long Hồ, Mang Thít 13,7 Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Bình Minh 10,9 62 Vĩnh Phúc Tp. Vĩnh Yên, Tx. Phúc Yên, Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc 10,9 Tam Đảo, Mê Linh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 63 Yên Bái Tp. Yên Bái, Tx. Nghĩa Lộ, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình 10,9 CHÚ THÍCH: - Số liệu mật độ sét được l ấy trên số liệu thu thập c ủa Viện vật lý địa c ầu và được công bố trong bảng 5.1 QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. - Trong trường hợp quy chuẩn QCVN 02:2009/BXD được sửa đổi bổ sung thì lấy số liệu trong bản sửa đ ổ i b ổ sung mới nhất.. Bảng E.2 - Sự phân bố các đặc tính chính của sét mặt đất TT ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tỷ lệ phần trăm các khả năng trị số đặc tính có thể xảy ra lớn h ơ n giá trị sau đây Đơn vị 99 90 75 50 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 1 Số sét lặp 1 1 2 3 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12 2 Khoảng thời gian giữa các sét 10 25 35 55 90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 400 ms 3 Dòng sét thứ nhất, I max 5 12 20 30 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 130 kA 4 Biên độ dòng sét tiếp theo 3 6 10 15 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 40 kA 5 Độ dốc sét thứ nhất, (dl/dt) 6 10 15 25 30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 GA/s 6 Độ dốc sét tiếp theo, (dl/dt) 6 15 25 45 80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 200 GA/s Phụ lục F (Tham khảo) Tính toán rủi ro tổn thất cho một trạm viễn thông điển hình Tính toán rủi ro thiệt hại do sét cho một trạm viễn thông tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, có các số liệu cơ sở: - Kích thước và vật liệu nhà trạm: 5 m x 3 m x 3 m; bê tông cốt thép; - Độ cao ăng ten và khoảng cách từ ăng ten tới nhà: cao 80 m, cách nhà 4 m; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Cáp điện lực d à i 600 m, không có che chắn, ch ô n ng ầ m; + Cáp thông tin dài 1000m , không c ó che chắn, treo nổi; Hình F.1 - Mô hình trạm viễn thông có cột cao ăng ten kề bên F.1. Tính toán các diện tích rủi ro, A - Diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào nhà trạm, trong trường hợp này A d = 0 (do nhà được bao phủ bởi diện tích rủi ro của cột ăng ten); - Diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào cột ăng ten: A a = П (3h) 2 = П. (3x80) 2 = 1800956 (m 2 ) = 0,2 (km 2 ); - Diện tích rủi ro sét đánh xuống đường cáp thông tin: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Diện tích rủi ro sét đánh xuống cáp điện lực: A spower = 2. d 1power . L power - A a /2 = 2 x 250 x 600 - 90000 = 0,21.10 - 6 (m 2 ) = 0,2 (km 2 ) - Diện tích rủi ro sét đánh xuống lân cận nhà trạm, A n , được giảm do sự bao phủ của diện tích rủi ro sét đánh vào cột ăng ten và diện tích rủi ro sét đánh vào các đường dây, riêng từng trường hợp ta có: + Trường hợp bao phủ bởi cáp thông tin: A n ( te l e) = П d 2 /2 - A a /2 = 0,3 (km 2 ); + Trường hợp bao phủ bởi cáp điện lực: A n(power) = П d 2 /2 - A a /2 + (Пd 2 /3 - 2 d 1 .d 1 √3/2) = 0,5 (km 2 ) - (các thành phần trong ngoặc biểu thị diện tích của mảnh vòng tròn khi d = 2 d 1 ) Hình F.2 - Các diện tích rủi ro ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mật độ sét của khu vực đặt trạm viễn thông tạ i thành phố Tuy H òa , tỉnh Phú Yên, theo Bảng D.1, Phụ lục D là N g = 3,7 lần/km 2 .năm. Tần suất thiệt hại F phụ thuộc vào N g , các diện tích rủi ro vừa tính toán trên và các hệ số xác suất thiệt hại tương ứng với các biện pháp bảo vệ, có giá trị lấy theo các Bảng 5 đến Bảng 9. Khi không có các biện pháp bảo vệ, chỉ xét che chắn của cấu trúc nhà và sự đấu nối vỏ che chắn của cáp ăng ten vào trạm, tần suất thiệt hại sẽ là: - Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào nhà trạm: F d = N g .A d . p d = 0 (do A d = 0) - Tần suất thiệt hại do sét đánh xuống đất gần khu vực nhà trạm: F n = N g . A n .p n = N g .(A n(tele) A n(power) ) .p n với p n = 0,1 do tòa nhà có cấu trúc bê tông cốt thép (theo Bảng 5), F n = 3,7 x (0,3 + 0,5) x 0,1 = 0,296 (lần/ năm); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 F s = N g . (A s (tele) + A s (p ow er) ) . p s với p s = 1 do không có các biện pháp bảo vệ trên cáp (theo Bảng 7): F s = 3,7 x (1,9 + 0,2).1 = 7,7 (lần/năm) - Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào cột ăng ten: F a = N g . A a . p a với p a = 0,01 do tòa nhà có cấu trúc bê tông cốt thép (theo Bảng 5) và giả thiết cáp được nối đất tốt với cốt thép tòa nhà: F a = 3,7 x 0,2 x 0,01 = 0,0047 (lần/ năm); F.3. Tính toán rủi ro tổn thất - Rủi ro tổn thất cho con người ở bên trong khu vực trạm viễn thông được tính theo công thức 2.1, với giả thiết lớp bề mặt sàn làm bằng bê tông khô (P injury = 10 - 3 theo Bảng 9): ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Rủi ro như trên là quá cao so với yêu cầu rủi ro cho phép (10 - 5 ), do vậy cần trang b ị thêm các biện pháp bảo vệ. - Rủi ro tổn thất dịch vụ được tính theo công thức 2.2: R l oss = L.ΣFi = 2,47.10 - 3 x 8 = 19,76.10 - 3 Rủi ro như trên là quá cao so với tiêu chuẩn rủi ro cho phép (10 - 3 ), do vậy cần trang bị thêm các biện pháp bảo vệ. Từ tính toán trên, ta thấy nguồn tần suất thiệt hại do sét lớn nhất là từ các đường dây thông tin và điện lực (F s = 7,7 lần/năm), do vậy, cần phải lắp đặt trang bị bảo vệ trên các đường dây này. Nếu phương pháp lắp đặt có chất lượng, sẽ làm giảm F n và F s một hệ số p = 0,01. Nhờ vậy, tần suất thiệt hại sẽ là: ΣF = 3,7 x [0,8.10 - 1 .10 - 2 + 2,1.10 - 2 + 0,2.10 - 2 ] = 8.51.10 - 2 (lần/ năm) - Rủ i ro tổn thất cho con người có th ể được giảm bằng cách trang bị hệ thống chống sét bên ngoài ( p injury = 0,1 theo Bảng 6) và bề mặt của diện tích làm việc được phủ bằng vật liệu nhựa đường hoặc g ỗ ( p injury = 10 - 5 ), thì rủi ro tổn thất cho con người sẽ là: R injury = 8,51. 10 -2 .10 - 1 .10 - 5 = 8,51.10 - 8 Giá trị này là đạt so với tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy, việc trang bị bảo vệ cho con người như trên là đã đủ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 R l oss = 8.51.10 - 2 . 2,74.10 - 3 = 23,3.10 - 5 = 0,233.10 - 3 Giá trị này là đạt so với tiêu chuẩn cho phép. V ì vậy, việc trang bị bảo vệ cho dịch vụ như trên là đã đủ. Thư mục tà i liệu tham khảo [1] IEC 62305-1:2010, Protection against lightning - Part 1: General principles [2] IEC 62305-2:2010, Protection against lightning - Part 2: Risk management [3] IEC 62305-3:2010, Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard [4] ITU-T Recommendation K.39 (1996), Risk assessment of damages to telecommunication sites due to lightning discharges [5] ITU-T Recommendation K.40 (2018), Protection against lightning electromagnetic pulses in telecommunication centres ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Tài liệu viện dẫn 1.3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt 1.4. Quy trình quản lý rủi ro thiệt hại do sét 1.5. Các tiêu chí cơ bản về bảo vệ chống sét 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.1.1. Yêu cầu đối với trạm viễn thông 2.1.2. Yêu cầu đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông 2.2. Phương pháp tính toán rủi ro do sét 2.2.1. Tính toán rủi ro do sét gây ra đối với trạm viễn thông 2.2.2. Tính toán rủi ro do sét gây ra đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông 3. QUY ĐỊNH V Ề QUẢN LÝ 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phụ lục A (Quy định) Các biện pháp bảo vệ chống sét cho trạm viễn thông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục C (Quy định) Xác định dòng gây hư hỏng cho cáp kim loại và cáp quang có thành phần kim loại Phụ lục D (Quy định) Tính toán hệ số che chắn của dây chống sét ngầm bảo vệ cáp thông tin chôn ngầm Phụ lục E (Tham khảo) Đặc điểm dông sét của Việt Nam Phụ lục F (Tham khảo) Tính toán rủi ro tổn thất cho một trạm viễn thông điển hình Thư mục tài liệu tham khảo