4051/UBND-TMXDCB

Công văn 4051/UBND-TMXDCB về công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4051/UBND-TMXDCB V/v công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre. Bến Tre, ngày 26 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: - Các sở, ban ngành tỉnh; - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; - Các doanh nghiệp hoạt động công ích trong lĩnh vực đô thị. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị; Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Cao Tấn Khổng THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TỈNH BẾN TRE (Kèm theo Công văn số 4051/UBND-TMXDCB ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre) I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ : - Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ “Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước”. - Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”. - Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị”. - Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2007 của liên sở Tài chính - Xây dựng Bến Tre. - Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1661/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Bến Tre. II. NỘI DUNG CỦA ĐƠN GIÁ : Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. 1. Chi phí vật liệu : Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Giá vật liệu trong đơn giá là giá vật liệu đến hiện trường theo mặt bằng giá tháng 4/2007 trên địa bàn thị xã Bến Tre (mức giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá, thì được tính bù chênh lệch vật liệu. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá thông báo và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để xác định chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. 2. Chi phí nhân công : Chi phí nhân công trong đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng là chi phí về tiền lương của công nhân (kể cả chính, phụ) để hoàn thành một đơn vị sản phẩm đúng yêu cầu quy trình kỹ thuật. Theo nguyên tác này chi phí nhân công trong đơn giá được xác định như sau : Lương tối thiểu được tính theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ là 450.000đ. Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1-5 Công trình Đô thị (nhóm 1,3,3) ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. Các khoản phụ cấp gồm : phụ cấp lao động 20% lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, Tết, phép) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lương cơ bản. Các khoản phụ cấp khác chưa tính vào bảng lương công nhân môi trường đô thị bao gồm : - Phụ cấp làm đêm, tiền ăn giữa ca; phụ cấp thu hút vv… được đưa vào mức chi phí khác có liên quan. 3. Chi phí máy thi công : Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị trực tiếp thực hiện các dịch vụ công ích đô thị. Chi phí sử dụng xe máy và thiết bị trong đơn giá bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, chi phí tiền lương và chi phí khác của máy. Sử dụng bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1661/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Bến Tre. III. KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ : Đơn giá công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre bao gồm : - Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng : + Chương I : Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn. + Chương II : Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô-luồn cửa cột-lắp bảng điện cửa cột. Lắp cửa cột-luồn dây lên đèn-lắp tủ điện. + Chương III : Lắp đặt các loại đèn sân vườn. + Chương IV : Lắp đặt đèn trang trí. + Chương V : Duy trì lưới điện chiếu sáng. + Chương VI : Duy trì trạm điện. + Chương VII : Quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông (sử dụng chương X của Quyết định số 37/1999/QĐ-BXD ngày 24/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng do Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD nêu trên không có mà đây là công tác cần thiết. Kết cấu tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre được trình bày theo nhóm loại công tác và được mã hóa thống nhất theo nguyên tắc. Hai chữ cái và một số đầu : chỉ số chương Hai số kế tiếp : chỉ số các công việc của chương Hai (hoặc ba) số sau : chỉ số đơn giá công việc cụ thể. IV. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG : Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre là cơ sở tham khảo để lập và quản lý chi phí cho các công trình lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nội dung của từng loại công tác được quy định cụ thể ở từng phần trong tập đơn giá. Trường hợp những loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ theo phương pháp xây dựng định mức đơn giá do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng đơn giá. Khi lập dự toán cho các công tác lắp đặt, sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng thì áp dụng theo hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình. Khi lập dự toán cho các công tác duy trì như quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thì áp dụng theo hướng dẫn lập dự toán thực hiện các dịch vụ công ích đô thị. BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ (Giá chưa thuế GTGT) STT TÊN VẬT LIỆU ĐV GIÁ VẬT LIỆU (Đ) 1 Cột bêtông ly tâm 8,4m cột 719.048 2 Cột bêtông ly tâm 12m cột 1.404.762 3 Cột thép, cột gang 6 m cột 1.400.000 4 Cột thép, cột gang <= 8 m cột 2.000.000 5 Cột thép, cột gang <= 9 m cột 2.700.000 6 Cột thép, cột gang <= 12 m cột 3.400.000 7 Chụp đầu cột cái 150.000 8 Cần đèn Ø 60 chiều dài cần đèn <= 2,8 m bộ 230.000 9 Cần đèn Ø 60 chiều dài cần đèn <= 3,2 m bộ 260.000 10 Cần đèn Ø 60 chiều dài cần đèn <= 3,6 m bộ 290.000 11 Cần đèn Ø 60 chiều dài cần đèn <= 3,8 m bộ 310.000 12 Cần đèn Ø 60 chiều dài cần đèn <= 4,0 m bộ 340.000 13 Cần đèn Ø 60 chiều dài cần đèn <= 4,4 m bộ 370.000 14 Cần đèn Ø 60 chiều dài cần đèn <= 6,0 m bộ 410.000 15 Cần đèn chữ S Ø 34 dài cần đèn <= 2,8 m bộ 250.000 16 Cần đèn chữ S Ø 34 dài cần đèn <= 3,2 m bộ 350.000 17 Cần đèn Ø 48 chiều dài cần đèn <= 1,5 m bộ 150.000 18 Cần đèn Ø 48 chiều dài cần đèn <= 2,0 m bộ 170.000 19 Cần đèn Ø 48 chiều dài cần đèn <= 2,5 m bộ 190.000 20 Cần đèn Ø 48 chiều dài cần đèn > 2,5 m bộ 210.000 21 Lèo đèn bộ 20.000 22 Choá cao áp 250W bộ 1.850.000 23 Choá cao áp 1000W bộ 7.500.000 24 Choá sợi tóc bộ 25.000 25 Choá huỳnh quang bộ 55.000 26 Rack U mạ kẽm bộ 6.500 27 Rack đôi mạ kẽm bộ 27.500 28 Rack ba mạ kẽm bộ 42.000 29 Cọc tiếp địa 16x1800 (cọc + kẹp) bộ 54.000 30 Cọc tiếp địa 16x2400 (cọc + kẹp) bộ 66.000 31 Bộ néo chằng bộ 450.000 32 Dây CV 11mm 2 m 17.000 33 Dây CV 14mm 2 m 19.000 34 Dây AC 16mm 2 m 4.100 35 Dây Duplex 2x14mm 2 (đồng) m 27.000 36 Dây Duplex 2x25mm 2 (nhôm XLPE) m 13.000 37 Dây Muller 2x14mm 2 (đồng) m 45.000 38 Dây 3x16 +1x11mm 2 (đồng) m 100.200 39 Đầu coss cái 500 40 Cầu chì cá 30A cái 6.500 41 Cầu chì hộp 5A cái 3.500 42 Sơn đen kg 45.000 43 Sơn trắng kg 45.000 44 Bảng điện cửa cột bảng 25.000 45 Cửa cột cái 25.000 46 Que hàn kg 13.000 47 Dây 12/10 m 1.200 48 Dây đồng bọc 2x1,5mm 2 m 6.500 49 Dây đồng bọc 2x2,0mm 2 m 7.500 50 Giá đỡ tủ cái 75.000 51 Tủ điều khiển bằng Timer bộ 1.950.000 52 Tủ điều khiển bằng Logor bộ 10.000.000 53 Đèn vương miện (gang đúc) cột 5.500.000 54 Đèn 3 quả cầu (gang đúc) cột 6.000.000 55 Đèn 4 quả cầu (gang đúc) cột 6.500.000 56 Đèn 5 quả cầu (gang đúc) cột 7.000.000 57 Đèn lồng + tay đèn bộ 1.200.000 58 Lắp đặt đèn cầu bộ 1.700.000 59 Lắp đặt đèn nấm bộ 1.500.000 60 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ bộ 1.700.000 61 Đèn bóng ốc bộ 450.000 62 Đèn dây rắn 10m 35.000 63 Đèn bóng 3W dây 100bóng 100bóng 19.500 64 Đèn ống 10m 250.000 65 Đèn pha 250W bộ 2.500.000 66 Đèn pha 400W bộ 4.000.000 67 Đèn pha 1000W bộ 6.500.000 68 Đèn 12V-50W bộ 850.000 69 Đèn 220V-100W bộ 1.200.000 70 Khung chữ khẩu hiệu kích thước 1m x 2m bộ 5.000.000 71 Khung chữ khẩu hiệu kích thước 1m x 4m bộ 10.000.000 72 Bộ điều khiển nhấp nháy 2-3 kênh bộ 1.000.000 73 Bộ điều khiển nhấp nháy 4-8 kênh bộ 2.000.000 74 Bóng sợi tóc 75W bóng 6.000 75 Bóng 250W thủy ngân bóng 70.000 76 Bóng 250W Metal bóng 250.000 77 Bóng 250W Sodium bóng 165.000 78 Bóng 400W Metal bóng 500.000 79 Bóng 400W Sodium bóng 450.000 80 Bóng 1000W Metal bóng 2.300.000 81 Bóng 1000W Sodium bóng 1.950.000 82 Bóng đèn ống 0,6m bóng 8.000 83 Bóng đèn ống 1,2m bóng 12.000 84 Đui đèn ống cái 3.000 85 Tắc te cái 3.000 86 Chấn lưu (20 - 40)W cái 18.000 87 Đui đèn E40 cái 25.000 88 Đui đèn È7 cái 10.000 89 Chóa đèn đơn cái 1.200.000 90 Chóa đèn kép cái 1.500.000 91 Chấn lưu 250W thủy ngân cái 170.000 92 Chấn lưu 250W Metal cái 260.000 93 Chấn lưu 250W Sodium cái 260.000 94 Chấn lưu 400W Metal cái 380.000 95 Chấn lưu 400W Sodium cái 380.000 96 Chấn lưu 1000W Metal cái 1.800.000 97 Chấn lưu 1000W Sodium cái 1.800.000 98 Bộ mồi (kích) 250W Metal cái 90.000 99 Bộ mồi (kích) 250W Sodium cái 90.000 100 Bộ mồi (kích) 400W Metal cái 90.000 101 Bộ mồi (kích) 400W Sodium cái 90.000 102 Bộ mồi (kích) 1000W Metal cái 250.000 103 Bộ mồi (kích) 1000W Sodium cái 250.000 104 Xà đơn dài 1,2m cái 65.000 105 Sứ 102 cái 4.000 106 Bulông 18x250 cái 7.000 107 Bộ xà kép dài 1,2 m cái 125.000 108 Bộ xà dài 0,6 m cái 45.000 109 Bộ xà dài 0,4 m cái 35.000 110 Bộ xà dài 0,3 m cái 24.000 111 Lèo đơn bộ 250.000 112 Lèo đôi bộ 350.000 113 Lèo ba bộ 450.000 114 Tủ điện cái 250.000 115 Sơn chống gỉ kg 55.000 116 Sơn bóng kg 55.000 117 Chổi sơn cái 6.000 118 Giẻ lau cái 5.000 119 Quả cầu nhựa cái 450.000 120 Quả cầu thủy tinh cái 200.000 121 Vi mạch đk đèn tín hiệu giao thông bộ 9.000.000 122 Bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông PLC bộ 12.000.000 123 Aptomat 25 A cái 50.000 124 Giắc cắm 30 đầu cái 100.000 125 Phích cắm cái 15.000 126 Ổ cắm công tắc cái 25.000 127 Biến thế đổi điện cái 45.000 128 Đồng hồ đo đèn điện cái 250.000 129 Mobine cái 100.000 130 Bóng led đèn tín hiệu giao thông bóng 6.000 131 Kính màu đèn THGT cái 100.000 132 Lưỡi trai đèn THGT cái 5.000 133 Phản quang đèn THGT cái 50.000 134 Dây đồng 10x1.25mm2 m 65.000 BẢNG TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ - Lương tối thiểu 450.000đ/tháng theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. - Knc: hệ số mức lương theo thang lương A1.5 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước. TT Tên công nhân Bậc thợ Hệ số bậc lương (Knc) Phụ cấp lưu động % (LTT) Phụ cấp không ổn định % (LCB) Phụ cấp nghỉ lễ tết % (LCB) Lương khoán trực tiếp % (LCB) Lương ngày công (đồng) 1 Công nhân thủ công 2,5/7 - N2 - A.1.5 2,135 20 10 12 4 50.021 2 Công nhân thủ công 2,7/7-N2 -A.1.5 2,205 20 10 12 4 51.548 3 Công nhân thủ công 3/7 - N2 - A.1.5 2,310 20 10 12 4 53.837 4 Công nhân thủ công 3,2/7 -N2 - A.1.5 2,390 20 10 12 4 55.582 5 Công nhân thủ công 3,3/7 -N2 - A.1.5 2,430 20 10 12 4 56.454 6 Công nhân thủ công 3,4/7 -N2 - A.1.5 2,470 20 10 12 4 57.327 7 Công nhân thủ công 3,5/7 -N2 - A.1.5 2,510 20 10 12 4 58.199 8 Công nhân thủ công 3,6/7 -N2 - A.1.5 2,550 20 10 12 4 59.071 9 Công nhân thủ công 3,7/7 -N2 - A.1.5 2,590 20 10 12 4 59.943 10 Công nhân thủ công 3,75/7 -N2 - A.1.5 2,610 20 10 12 4 60.380 11 Công nhân thủ công 3,8/7 -N2 - A.1.5 2,630 20 10 12 4 60.816 12 Công nhân thủ công 4/7 -N2 - A.1.5 2,710 20 10 12 4 62.560 13 Công nhân thủ công 6/7 -N2 - A.1.5 3,740 20 10 12 4 85.022 BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ STT Loại xe Ca Đơn giá 1 Ôtô tải 10T ca 705.270 2 Cẩu 6,5T ca 751.807 3 Xe thang 18m ca 920.088 4 Máy hàn 23W ca 107.119 5 Máy hàn 14W ca 83.404 6 Xe thang 24m ca 920.088 7 Xe nâng 5T ca 352.503 8 Xe tải 5T ca 459.383 9 Xe nâng 12m ca 542.310 10 Xe nâng 18m ca 662.530 11 Xe nâng 24m ca 779.893 12 Máy đào 32-42 ca 697.090 13 Máy cắt đường ca 75.934 Chương I LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN CS.1.01.00 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊTÔNG CỐT THÉP, BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG Thành phần công việc : - Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công. - Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500 m. - Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế. - Đào mà, hố móng. - Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bêtông cốt thép, bằng cột thép và cột gang cột CS.1.01.1 Lắp dựng cốt đèn bằng thủ công CS.1.01.1.1 Cột bêtông <=10 cột 719.048 261.895 CS.1.01.1.2 Cột bêtông :>10 cột 1.404.762 290.994 CS.1.01.1.3 Cột thép, cột gang <= 8 m cột 2.000.000 174.597 CS.1.01.1.4 Cột thép, cột gang <= 10 m cột 2.700.000 261.895 CS.1.01.1.5 Cột thép, cột gang <= 12 m cột 3.400.000 290.994 CS.1.01.2 Lắp dựng cột đèn bằng máy CS.1.01.2.1 Cột bêtông <=10 m cột 719.048 145.497 187.952 CS.1.01.2.2 Cột bêtông :>10 m cột 1.404.762 203.696 187.952 CS.1.01.2.3 Cột thép, cột gang <= 8 m cột 2.000.000 145.497 150.361 CS.1.01.2.4 Cột thép, cột gang <= 10 m cột 2.700.000 145.497 150.361 CS.1.01.2.5 Cột thép, cột gang <= 12 m cột 3.400.000 174.597 187.952 CS.1.01.3 Vận chuyển cột đèn CS.1.01.3.1 Cột bêtông <=10 m cột 25.150 CS.1.01.3.2 Cột bêtông :>10 m cột 25.150 CS.1.01.3.3 Cột thép, cột gang <= 8 m cột 25.150 CS.1.01.3.4 Cột thép, cột gang <= 10 m cột 25.150 CS.1.01.3.5 Cột thép, cột gang <= 12 m cột 25.150 CS.1.02.00 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT CS.1.02.10 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT MỚI Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m. - Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.02.1 Lắp chụp đầu cột (cột mới) CS.1.02.1.1 Chiều dài cột <=10,5 m cột 150.000 31.280 138.013 CS.1.02.1.2 Chiều dài cột > 10,5 m cột 150.000 34.408 138.013 CS.1.02.20 LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT VÀO CỘT TẬN DỤNG (CỘT HẠ THẾ CÓ SẴN) Thành phần công việc : - Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m. - Kéo lại bảng séc măng của dàn. - Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn. - Tháo kéo lại dây. - Tháo lắp đặt xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn. - Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.02.2 Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) bộ 31.280 138.013 CS.1.03.00 LẮP CẦN ĐÈN CÁC LOẠI Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m. - Cắt điện, giám sát an toàn lao động. - Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật. CS.1.03.10 LẮP CẦN ĐÈN Ø 60 Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.03.1 Lắp cần đèn Ø 60 bộ CS.1.03.1.1 Chiều dài cần đèn <= 2,8 m bộ 230.000 59.432 184.018 CS.1.03.1.2 Chiều dài cần đèn <= 3,2 m bộ 260.000 65.688 184.018 CS.1.03.1.3 Chiều dài cần đèn <= 3,6 m bộ 290.000 71.319 230.022 CS.1.03.1.4 Chiều dài cần đèn <= 3,8 m bộ 310.000 78.826 230.022 CS.1.03.1.5 Chiều dài cần đèn <= 4,0 m bộ 340.000 81.329 276.026 CS.1.03.1.6 Chiều dài cần đèn <= 4,4 m bộ 370.000 85.082 276.026 CS.1.03.1.7 Chiều dài cần đèn <= 6,0 m bộ 410.000 87.585 276.026 CS.1.03.20 LẮP CẦN ĐÈN CHỮ S Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.03.2 Lắp cần đèn chữ S bộ CS.1.03.2.1 Chiều dài cần đèn <= 2,8 m bộ 250.000 187.681 165.616 CS.1.03.2.2 Chiều dài cần đèn <= 3,2 m bộ 250.000 197.065 165.616 CS.1.03.30 LẮP CẦN ĐÈN Ø 48 Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.03.3 Lắp cần đèn sợi tóc Ø 48 bộ CS.1.03.3.1 Chiều dài cần đèn <= 1,5 m bộ 150.000 93.841 138.013 CS.1.03.3.2 Chiều dài cần đèn <= 2,0 m bộ 170.000 93.841 138.013 CS.1.03.3.3 Chiều dài cần đèn <= 2,5 m bộ 190.000 125.121 138.013 CS.1.03.3.4 Chiều dài cần đèn > 2,5 m bộ 210.000 156.401 138.013 CS.1.04.10 KÉO LÈO ĐÈN Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m. - Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật. - Lắp cố định lèo đèn trên cột. - Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn. - Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.04.1 Kéo lèo đèn CS.1.04.1.1 Loại lèo đôi bộ 40.000 187.681 276.026 CS.1.04.1.2 Loại lèo ba bộ 60.000 250.242 460.044 CS.1.05.10 LẮP CHOÁ ĐÈN (LẮP LỐP), CHAO CAO ÁP Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m. - Kiểm tra, thử bóng và choá đèn. - Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.05.1 Lắp choá đèn (lắp lốp), chao cao áp bộ CS.1.05.1.1 Choá cao áp ở độ cao <=12 m bộ 1.850.000 31.280 138.013 CS.1.05.1.2 Choá cao áp ở độ cao >12 m bộ 1.850.000 43.792 138.013 CS.1.05.1.3 Choá sợi tóc bộ 25.000 18.768 138.013 CS.1.05.1.4 Choá huỳnh quang bộ 55.000 31.280 138.013 CS.1.06.00 LẮP CÁC LOẠI XÀ, CỪ Thành phần công việc : - Chuẩn bị vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m. - Đánh dấu đúng kích thước lỗ. - Đục lổ để lắp xà đưa xà lên cao. - Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà. CS.1.06.10 ĐỤC LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.06.1 Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp bộ CS.1.06.1.1 Loại xà <= 1m bộ 15.640 138.013 CS.1.06.1.2 Loại xà > 1m bộ 15.640 276.026 CS.1.06.20 LẮP XÀ DỌC Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.06.2 Lắp xà dọc bộ 27.500 78.200 138.013 CS.1.06.30 LẮP XÀ NGANG BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.06.3 Lắp xà ngang bằng cơ giới bộ CS.1.06.3.1 Loại xà <= 1m bộ 27.500 31.280 138.013 CS.1.06.3.2 Loại xà > 1m bộ 42.000 43.792 138.013 CS.1.06.40 LẮP XÀ NGANG BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.06.4 Lắp xà ngang bằng thủ công bộ CS.1.06.4.1 Loại xà <= 1m bộ 27.500 62.560 CS.1.06.4.2 Loại xà > 1m bộ 42.000 93.841 * Ghi chú : - Nếu lắp xà kép, xà néo thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2. - Định mức trên tính cho cột bêtông tròn, nếu cột bêtông vuông thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8. CS.1.70.00 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA, BỘ NÉO Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m. - Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa. - Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. CS.1.70.10 LÀM TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.07.1 Cọc tiếp địa làm tiếp địa cho cột điện bộ 54.000 29.403 16.068 CS.1.70.20 LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.07.2 Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cho cáp ngầm bộ 54.000 25.024,15 32.135,7 CS.1.70.30 LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.07.3 Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cho cáp treo bộ 54.000 31.280,19 170.148,9 CS.1.70.40 LẮP BỘ NÉO CHẰNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.70.4 Lắp bộ néo chằng bộ 450.000 187.681 16.068 Chương II KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN CS.2.01.10 KÉO DÂY TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí. - Cảnh giới, giám sát an toàn. - Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ. - Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp. - Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.01.1 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng 100 m CS.2.01.1.1 Tiết diện dây 6-25mm 2 100 m 1.725.500 93.841 230.022 CS.2.01.1.2 Tiết diện dây 26-50mm 3 100 m 10.170.300 156.401 920.088 * Ghi chú : - Kéo dây tiết diện > 50 mm 2 thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15. CS.2.02.00 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ Thành phần công việc: - Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha. - Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp. - Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. CS.2.02.10 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.02.1 Làm đầu cáp khô bộ 500 51.925 CS.2.02.20 LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.02.2 Lắp cầu chì đuôi cá cái 6.500 14.550 CS.2.03.10 RẢI CÁP NGẦM Thành phần công việc : - Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí. - Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí. - Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ. - Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.03.1 Rải cáp ngầm 100 m 4.567.500 87.298 CS.2.04.10 LUỒN CÁP CỬA CỘT Thành phần công việc : - Quấn cáp dự phòng, sửa lổ luồn cáp. - Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột. - Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.04.1 Luồn cáp cửa cột 1 đầu cáp 14.550 CS.2.05.10 ĐÁNH SỐ CỘT Thành phần công việc : - Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.05.1 Đánh số cột 10 cột 13.500 134.593 CS.2.06.00 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT Thành phần công việc : - Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột. - Định vị và lắp bulong. - Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột. - Lắp cửa cột, sơn cửa cột. CS.2.06.10 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.06.1 Lắp bảng điện cửa cột bảng 25.000 15.640 CS.2.06.20 LẮP CỬA CỘT Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.06.2 Lắp cửa cột cửa 27.600 17.460 8.340 CS.2.07.10 LUỒN DÂY LÊN ĐÈN Thành phần công việc : - Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.07.1 Luồn dây lên đèn 100 m 121.800 145.497 920.088 CS.2.08.00 LẮP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị, xác định vị trí. - Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá. - Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ. - Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử. CS.2.08.10 LẮP GIÁ ĐỠ TỦ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.08.1 Lắp giá đỡ tủ 1 giá đỡ 75.000 145.497 CS.2.08.20 LẮP ĐẶT TỦ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.08.2 Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng 1 tủ 1.950.000 136.767 * Ghi chú : trường hợp lắp đặt tủ điện ở độ cao >= 2m được bổ sung định mức thi công (xe thang) bằng 0,2 ca Chương III LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN CS.3.01.10 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN (H = 8,5 M) Thành phần công việc : - Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30 m. - Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.3.01.1 Lắp dựng cột đèn sân vườn cột CS.3.01.1.1 Lắp đặt bằng thủ công cột 5.500.000 375.362 CS.3.01.1.2 Lắp đặt cơ giới cột 5.500.000 218.961 187.952 CS.3.02.10 LẮP ĐẶT ĐÈN LỒNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị dụng cụ vật tư - Đục lỗ bắt tay đèn lồng. - Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đầu nối dây nguồn. - Kiểm tra hoàn thiện. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.3.02.1 Lắp đặt đèn lồng bộ 1.200.000 37.536 138.013 CS.3.03.10 LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ Thành phần công việc : - Chuẩn bị dụng cụ vật tư. - Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Kiểm tra hoàn thiện. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.3.03.1 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ bộ CS.3.03.1.1 Lắp đặt đèn cầu bộ 1.700.000 12.512 138.013 CS.3.03.1.2 Lắp đặt đèn nấm bộ 1.500.000 18.768 138.013 CS.3.03.1.3 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ bộ 1.700.000 37.536 Chương IV LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ CS.4.01.00 LẮP ĐÈN MÀU NGANG ĐƯỜNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt. - Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối…. - Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh. CS.4.01.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC NGANG ĐƯỜNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.01.1 Lắp đèn bóng ốc ngang đường 100m CS.4.01.1.1 Ngang đường 100m 450.000 375.362 920.088 CS.4.01.1.2 Ngã 3 - ngã 4 100m 450.000 500.483 1.380.132 CS.4.01.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN NGANG ĐƯỜNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.01.2 Lắp đèn dây rắn ngang đường 10m CS.4.01.2.1 Ngang đường 10m 35.000 125.121 276.026 CS.4.01.2.2 Ngã 3 - ngã 4 10m 35.000 187.681 460.044 CS.4.02.00 LẮP ĐÈN TRANG TRÍ VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt . - Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối. - Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc. - Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ. - Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh. CS.4.02.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.02.1 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc 100bóng CS.4.02.1.1 H < 3m 100bóng 450.000 312.802 920.088 CS.4.02.1.2 H < 3m 100bóng 450.000 406.643 1.380.132 CS.4.02.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.02.2 Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc 10m CS.4.02.2.1 H < 3m 10m 35.000 174.597 184.018 CS.4.02.2.2 H < 3m 10m 35.000 232.795 368.035 CS.4.03.00 LẮP ĐÈN MÀU TRANG TRÍ CÂY Thành phần công việc : - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt. - Trải dây đèn lên cây. - Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ. - Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. CS.4.03.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC TRANG TRÍ CÂY Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.03.1 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây 100bóng CS.4.03.1.1 H < 3m 100bóng 450.000 218.961 184.018 CS.4.03.1.2 H < 3m 100bóng 450.000 312.802 368.035 CS.4.03.20 LẮP ĐÈN BÓNG 3W TRANG TRÍ CÂY Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.03.2 Lắp đèn bóng 3 W trang trí cây 100bóng CS.4.03.2.1 H < 3m 100bóng 19.500 31.280 64.406 CS.4.03.2.2 H < 3m 100bóng 19.500 43.792 138.013 CS.4.04.00 LẮP ĐÈN MÀU VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt. - Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu. - Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha. - Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. CS.4.04.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.04.1 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng 100bóng CS.4.04.1.1 H < 3m 100bóng 450.000 250.242 736.070 CS.4.04.1.2 H < 3m 100bóng 450.000 325.314 1.104.106 CS.4.04.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.04.2 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng 10m CS.4.04.2.1 H < 3m 10m 35.000 62.560 138.013 CS.4.04.2.2 H < 3m 10m 35.000 81.329 276.026 CS.4.04.30 LẮP ĐÈN ỐNG VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.04.3 Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng 10m CS.4.04.3.1 H < 3m 10m 250.000 187.681 184.018 CS.4.04.3.2 H < 3m 10m 250.000 250.242 368.035 CS.4.05.00 LẮP ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC Thành phần công việc : - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt. - Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế . - Kéo dây nguồn đấu điện. - Kiểm tra, hoàn chỉnh. CS.4.05.10 LẮP ĐÈN PHA TRÊN CẠN Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.05.1 Lắp đèn pha trên cạn bộ CS.4.05.1.1 Lắp đèn pha trên cạn bộ 2.500.000 62.560 138.013 CS.4.05.1.2 Lắp đèn pha trên cạn bộ 2.500.000 81.329 165.616 CS.4.05.20 LẮP ĐÈN PHA DƯỚI NƯỚC Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.05.2 Lắp đèn pha dưới nước bộ 850.000 112.609 CS.4.06.00 LẮP KHUNG HOA VĂN, KHUNG CHỮ KHẨU HIỆU Thành phần công việc : - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt. - Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá. - Kiểm tra, hoàn chỉnh. CS.4.06.10 LẮP KHUNG KÍCH THƯỚC 1M X 2M Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.06.1 Lắp khung kích thước 1m x 2m bộ CS.4.06.1.1 H < 3m bộ 5.000.000 93.841 147.214 CS.4.06.1.2 H < 3m bộ 5.000.000 125.121 220.821 CS.4.06.20 LẮP KHUNG KÍCH THƯỚC > 1M X 2M Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.06.2 Lắp khung kích thước > 1m x 2m bộ CS.4.06.2.1 H < 3m bộ 10.000.000 125.121 184.018 CS.4.06.2.2 H < 3m bộ 10.000.000 162.657 276.026 CS.4.07.10 LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN NHẤP NHÁY Thành phần công việc : - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt. - Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.07.1 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy bộ CS.4.07.1.1 2-3 kênh bộ 1.000.000 62.560 CS.4.07.1.2 >= 4 kênh bộ 2.000.000 93.841 Chương V DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG CS.5.01.00 THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC, ĐÈN CAO ÁP, ĐÈN ỐNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp. - Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông . - Kiểm tra sửa chữa các chi tiết dưới. - Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn. - Giám sát an toàn, hoàn thiện. CS.5.01.10 THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.01.1 Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công 20bóng 120.000 209.516 CS.5.01.20 THAY BÓNG CAO ÁP CS.5.01.2a THAY BÓNG CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.01.2a Thay bóng cao áp bằng cơ giới 20bóng CS.5.01.2a.1 < 14 20bóng 1.400.000 250.242 920.088 CS.5.01.2a.2 14 ÷ < 18 20bóng 1.400.000 312.802 1.104.106 CS.5.01.2a.3 18 ÷ 24 20bóng 1.400.000 437.923 1.196.114 CS.5.01.2b THAY BÓNG CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.01.2b Thay bóng cao áp bằng thủ công chiều cao cột < 10m 20bóng 1.400.000 450.435 CS.5.01.30 THAY BÓNG ĐÈN ỐNG CS.5.01.3a THAY BÓNG ĐÈN ỐNG BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.01.3a Thay bóng đèn ống bằng cơ giới 20bóng 160.000 232.795 920.088 CS.5.01.3b THAY BÓNG ĐÈN ỐNG BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.01.3b Thay bóng đèn ống bằng thủ công 20bóng 160.000 419.032 CS.5.02.00 THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP Thành phần công việc : - Chuẩn bị, kiểm tra vật tư . - Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới. - Giám sát an toàn, hoàn thiện . CS.5.02.10 THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.02.1 Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới 10lốp CS.5.02.1.1 Lốp đơn độ cao <10 m 10lốp 12.000.000 688.164 1.840.176 CS.5.02.1.2 Lốp đơn độ cao 10 ÷ < 18 m 10lốp 12.000.000 750.725 1.840.176 CS.5.02.1.3 Lốp đơn độ cao 18 ÷ 24 m 10lốp 12.000.000 813.285 1.932.185 CS.5.02.1.4 Lốp kép độ cao <10 m 10lốp 15.000.000 1.169.879 1.840.176 CS.5.02.1.5 Lốp kép độ cao 10 ÷ < 18 m 10lốp 15.000.000 1.219.928 1.840.176 CS.5.02.1.6 Lốp kép độ cao 18 ÷ 24 m 10lốp 15.000.000 1.288.744 1.932.185 CS.5.02.20 THAY CHOÁ ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.02.2.1 Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công 10lốp 12.000.000 1.251.208 CS.5.03.00 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết. - Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ. - Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới. - Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra. CS.5.03.10 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.1 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng cơ giới bộ CS.5.03.1.1 Chiều cao cột < 10 m bộ 260.000 62.560 184.018 CS.5.03.1.2 Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m bộ 260.000 68.816 202.419 CS.5.03.1.3 Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m bộ 380.000 87.585 220.821 CS.5.03.1.4 Chiều cao cột 18 ÷ 24 m bộ 1.800.000 93.841 230.022 CS.5.03.20 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.2 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công chiều cao cột < 10m bộ 170.000 112.609 CS.5.03.30 THAY CHẤN LƯU Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.3 Thay chấn lưu bộ CS.5.03.3.1 Chiều cao cột < 10 m bộ 260.000 56.304 165.616 CS.5.03.3.2 Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m bộ 260.000 62.560 165.616 CS.5.03.3.3 Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m bộ 380.000 81.329 184.018 CS.5.03.3.4 Chiều cao cột 18 ÷ 24 m bộ 1.800.000 87.585 193.218 CS.5.03.40 THAY BỘ MỒI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.4 Thay bộ mồi bộ CS.5.03.4.1 Chiều cao cột < 10 m bộ 90.000 62.560 184.018 CS.5.03.4.2 Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m bộ 90.000 68.816 184.018 CS.5.03.4.3 Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m bộ 90.000 87.585 202.419 CS.5.03.4.4 Chiều cao cột 18 ÷ 24 m bộ 90.000 93.841 211.620 CS.5.03.50 THAY CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.5 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới bộ CS.5.03.5.1 Chiều cao cột < 10 m bộ 260.000 87.585 257.625 CS.5.03.5.2 Chiều cao cột 10 ÷ < 14 m bộ 260.000 96.343 276.026 CS.5.03.5.3 Chiều cao cột 14 ÷ < 18 m bộ 380.000 122.618 276.026 CS.5.03.5.4 Chiều cao cột 18 ÷ 24 m bộ 1.800.000 131.377 276.026 CS.5.03.60 THAY CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.6 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bộ 260.000 157.652 CS.5.04.00 THAY CÁC LOẠI XÀ Thành phần công việc : - Kiểm tra xả, lãnh vật tư, xin cắt điện. - Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp). - Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột. - Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ). CS.5.04.10 THAY BỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2 M CÓ SỨ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.04.1 Thay bộ xà đơn dài 1,2 m - 4 sứ bộ 65.000 168.913 147.214 CS.5.04.20 THAY BỘ XÀ KÉP DÀI 1,2 M CÓ SỨ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.04.2 Thay bộ xà kép dài 1,2 m - 4 sứ bộ 125.000 187.681 165.616 CS.5.04.30 THAY BỘ XÀ DÀI 0,6 M CÓ SỨ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.04.3 Thay bộ xà dài 0,6 m có sứ bộ 45.000 156.401 147.214 CS.5.04.40 THAY BỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2 M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.04.4 Thay bộ xà đơn dài 1,2 m không sứ, không dây bằng cơ giới bộ 65.000 125.121 147.214 CS.5.04.50 THAY BỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2 M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.04.5 Thay bộ xà đơn dài 1,2 m không sứ, không dây bằng thủ công bộ 65.000 225.217 CS.5.04.60 THAY BỘ XÀ DÀI 0,6 M; 0,4 M; 0,3 M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.04.6 Thay bộ xà dài 0,6 m; 0,4 m; 0,3 m không sứ không dây kết hợp cơ giới bộ 45.000 93.841 147.214 CS.5.04.70 THAY BỘ XÀ DÀI 0,6 M; 0,4 M; 0,3 M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.04.7 Thay bộ xà dài 0,6 m; 0,4 m; 0,3 m không sứ không dây bằng thủ công bộ 45.000 168.913 CS.5.05.00 THAY CÁC LOẠI CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP, CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP Thành phần công việc : - Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện. - Tháo chụp, cần cũ. - Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát. CS.5.05.10 THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.05.1 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bộ CS.5.05.1.1 Cần cao áp chữ L bộ 150.000 156.401 184.018 CS.5.05.1.2 Cần cao áp chữ S bộ 250.000 218.961 184.018 CS.5.05.1.3 Chụp liền cần bộ 230.000 218.961 184.018 CS.5.05.1.4 Chụp ống phóng đơn, kép bộ 410.000 156.401 230.022 CS.5.05.20 THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.05.2 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công bộ CS.5.05.2.1 Cần cao áp chữ L bộ 150.000 281.522 CS.5.05.2.2 Cần cao áp chữ S bộ 250.000 394.130 CS.5.05.30 THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.05.3 Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới bộ 230.000 125.121 184.018 CS.5.05.40 THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.05.4 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công bộ 230.000 225.217 CS.5.06.10 THAY LÈO ĐÈN Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu. - Cuốn dây lèo, căng dây lèo. - Giám sát an toàn, hoàn thiện. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.06.1 Thay lèo đèn bộ CS.5.06.1.1 Lèo đơn bộ 250.000 250.242 368.035 CS.5.06.1.2 Lèo đôi bộ 350.000 281.522 368.035 CS.5.06.1.3 Lèo ba bộ 450.000 375.362 368.035 CS.5.07.00 THAY CÁC LOẠI DÂY CS.5.07.10 THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ. - Kéo dây mới, cắt điện. - Giám sát an toàn, hoàn thiện. CS.5.07.1a THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.07.1a Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới 40m CS.5.07.1a.1 Dây M6 40m 690.200 125.121 156.415 CS.5.07.1a.2 Dây M10 40m 771.400 131.377 156.415 CS.5.07.1a.3 Dây M16 40m 1.096.200 137.633 156.415 CS.5.07.1a.4 Dây M25 40m 1.827.000 143.889 156.415 CS.5.07.1a.5 Dây A16 40m 166.460 137.633 156.415 CS.5.07.1a.6 Dây A25 40m 527.800 143.889 156.415 CS.5.07.1b THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.07.1b Thay dây đồng một ruột bằng thủ công 40m CS.5.07.1b.1 Dây M6 40m 690.200 225.217 CS.5.07.1b.2 Dây M10 40m 771.400 237.729 CS.5.07.1b.3 Dây M16 40m 1.096.200 250.242 CS.5.07.1b.4 Dây M25 40m 1.827.000 262.754 CS.5.07.1b.5 Dây A16 40m 166.460 250.242 CS.5.07.1b.6 Dây A25 40m 527.800 262.754 CS.5.07.20 THAY DÂY CÁP TREO Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp hạ cáp cũ. - Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh. - Giám sát an toàn, hoàn thiện. CS.5.07.2a THAY CÁP TREO BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.07.2a Thay cáp treo bằng cơ giới 40m 1.096.200 312.802 460.044 CS.5.07.2b THAY CÁP TREO BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.07.2b Thay cáp treo bằng thủ công 40m 1.096.200 523.790 CS.5.07.30 THAY CÁP NGẦM Thành phần công việc : - Chuẩn bị tháo đầu nguồn luồn cửa cột. - Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột. - Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt. - Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.07.3 Thay cáp ngầm 40m CS.5.07.3.1 Nền đất 40m 4.509.000 2.518.055 CS.5.07.3.2 Hè phố 40m 4.509.000 3.268.780 CS.5.07.3.3 Đường nhựa 40m 4.509.000 4.042.652 CS.5.07.3.4 Bêtông atphan 40m 4.509.000 5.747.423 CS.5.08.10 THAY TỦ ĐIỆN Thành phần công việc : - Chuẩn bị tháo tủ cũ. - Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra. - Giám sát an toàn, hoàn thiện Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.08.1 Thay tủ điện tủ 250.000 250.242 176.252 CS.5.09.10 NỐI CÁP NGẦM Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến điểm đấu nối. - Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối. - Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.09.1 Nối cáp ngầm 40m CS.5.09.1.1 Nền đất 40m 4.509.000 312.802 CS.5.09.1.2 Hè phố 40m 4.509.000 375.362 CS.5.09.1.3 Đường nhựa 40m 4.509.000 406.643 CS.5.09.1.4 Bêtông atphan 40m 4.509.000 437.923 CS.5.10.10 THAY CỘT ĐÈN Thành phần công việc : - Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp. - Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ. - Nhận vật tư, trồng cột mới. - Lắp xà, đèn, chụp, dây. - San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.10.1 Thay cột đèn cột CS.5.10.1.1 Cột BT ly tâm, cột BT chữ H cột 719.048 967.265 1.157.750 CS.5.10.1.2 Cột sắt cột 2.000.000 872.983 1.157.750 CS.5.11.00 CÔNG TÁC SƠN Thành phần công việc - Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng). - Đánh số cột. CS.5.11.10 CÔNG TÁC SƠN CỘT SẮT (CÓ CHIỀU CAO 8 ÷ 9,5 M) Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.1 Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m) cột 55.000 218.961 736.070 CS.5.11.20 SƠN CHỤP, SƠN CẦN ĐÈN Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.2 Sơn chụp, sơn cần đèn bộ 55.000 75.072 460.044 CS.5.11.30 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.3 Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới cột 55.000 232.795 736.070 CS.5.11.40 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.4 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công cột 55.000 419.032 CS.5.11.50 SƠN CỘT ĐÈN 1 CẦU, ĐÈN CHÙA, ĐÈN VƯƠNG MIỆN BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.5 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công cột 55.000 290.994 CS.5.11.60 SƠN TỦ ĐIỆN CẢ GIÁ ĐỠ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.6 Sơn tủ điện cả giá đỡ tủ 55.000 116.398 CS.5.12.10 THAY SỨ CŨ Thành phần công việc : - Chuẩn bị vật tư, cắt điện. - Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây. - Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.12.1 Thay sứ cũ cái 4.000 21.534 92.009 CS.5.13.10 DUY TRÌ CHOÁ ĐÈN CAO ÁP, KÍNH ĐÈN CAO ÁP Thành phần công việc : - Tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính. - Lắp choá, giám sát an toàn. Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.13.1 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp bộ CS.5.13.1.1 Chiều cao cột < 10 m bộ 5.000 17.460 64.406 CS.5.13.1.2 Chiều cao cột 10 ÷ <14 m bộ 5.000 23.280 37.962 CS.5.13.1.3 Chiều cao cột 14÷ <18 m bộ 5.000 29.099 53.002 CS.5.13.1.4 Chiều cao cột 18 ÷ 24 m bộ 5,000 34.919 70.190 CS.5.14.00 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH Thành phần công việc : - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế. - Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa. - Giám sát an toàn. CS.5.14.10 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH BẰNG CƠ GIỚI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.14.1 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng cơ giới quả 450.000 34.919 92.009 CS.5.14.20 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THUỶ TINH BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.14.2 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng thủ công quả 450.000 83.806 Chương VI DUY TRÌ TRẠM ĐÈN CS.6.01.00 DUY TRÌ TRẠM ĐÈN Thành phần công việc : - Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới điện. - Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy. - Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối. - Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đầu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn. - Đọc chỉ số công tơ điện. - Kiến nghị sửa chữa thay thế. CS.6.01.10 DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.1 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công trạm/ngày 28.778 CS.6.01.20 DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.2 Duy trì trạm 1 chế độ bằng chế độ hẹn giờ trạm/ngày 25.650 CS.6.01.30 DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN UTU Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.3 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm trạm/ngày 27.527 CS.6.01.40 DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.4 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công trạm/ngày 33.783 CS.6.01.50 DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.5 Duy trì trạm 2 chế độ bằng chế độ hẹn giờ trạm/ngày 28.152 CS.6.01.60 DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN UTU Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.6 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU trạm/ngày 30.029 *Ghi chú : Định mức duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500 m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì định mức điều chỉnh như sau : - Chiều dài tuyến trạm 1500 ÷ 3000m Kl = 1,1 - Chiều dài tuyến trạm > 3000m Kl = 1,2 - Chiều dài tuyến trạm 1000 ÷ 1500m Kl = 0,9 - Chiều dài tuyến trạm 500 ÷ 1000m Kl = 0,8 - Chiều dài tuyến trạm <500 Kl = 0,5 - Trạm trong ngõ xóm nội thành Kv= 1,2 - Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành Kv = 1,1 - Trạm ngoại thành Kv = 1,2 CS.6.02.00 DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG LƯỚI ĐÈN Thành phần công việc : - Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5000m) và tủ nhận lệnh. - Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: xác định điện áp lưới. Xác định thông số bóng tối, vị trí. - Kiểm tra thông số của trạm : đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A; B; C. - Kiểm tra tủ điện : kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số. - Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng; cắt, thử. - Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm : chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo. CS.6.02.10 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG CÁP ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỦ NHẬN LỆNH Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.1 Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển 1 lần kiểm tra 187.681 920.088 CS.6.02.20 KIỂM TRA BÓNG CAO ÁP BỊ TỐI Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.2 Kiểm tra bóng cao áp bị tối 1 bóng bị tối/1lần kiểm tra 3.128 27.603 CS.6.02.30 KIỂM TRA THÔNG SỐ ĐIỆN CỦA TRẠM Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.3 Kiểm tra thông số điện của trạm 1 trạm / 1 lần kiểm tra 15.640 46.004 CS.6.02.40 KIỂM TRA TỦ ĐIỆN Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.4 Kiểm tra thông số điện của trạm 1 tủ/1 lần kiểm tra 187.681 CS.6.02.50 KIỂM TRA THÔNG SỐ SÁNG CỦA LƯỚI ĐÈN Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.5 Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn 1 km/1 lần kiểm tra 187.681 920.088 CS.6.02.60 KIỂM TRA THIẾT BỊ NHẬN LỆNH ĐIỀU KHIỂN CỦA TỦ Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.6 Kiểm tra thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ 1 tủ /1 lần kiểm tra 125.121 Chương VII QUẢN LÝ SỬA CHỮA HỆ THỐNG TÍN HIỆU GIAO THÔNG CS.10.01.00 QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Thường xuyên nhận thông tin sửa chữa. - Kiểm tra đo thông số định kỳ hệ thống đèn. - Ghi chép hoạt động của mỗi phút (chốt) hàng ngày. - Xử lý sửa chữa nhỏ, sửa ổ cắm, tiếp xúc đầu dây. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.01.00 Quản lý tín hiệu đèn giao thông 1 nút (chốt)/ ngày 43.070 CS.10.02.00 SỬA CHỮA BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Đo kiểm tra thông số kỹ thuật nguồn, khối điều khiển, khối kiểm tra. - Phát hiện hỏng hóc, lãnh vật tư, tiến hành sửa chữa. - Kiểm tra kết quả xử lý, hoàn thiện. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.02.00 Sửa chữa bộ điều khiển tín hiệu giao thông bộ 9.000.000 850.223 CS.10.03.00. THAY BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Lãnh, kiểm tra bộ điều khiển, tháo bỏ bộ điều khiển cũ. - Lắp và đấu bộ điều khiển mới. - Giám sát an toàn, vận hành thử bộ điều khiển. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.03.01 Thay bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông bộ 12.000.000 53.837 CS.10.04.00 THAY THIẾT BỊ TRONG TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Kiểm tra đo thông số thiết bị hỏng. - Lãnh vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư. - Cắt điện, thay thiết bị, hoàn thiện. - Giám sát an toàn. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.04.01 Thay thiết bị trong tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông 1 thiết bị CS.10.04.01.1 Aptomat 25 A 1 thiết bị 50.000 13.459 CS.10.04.01.2 Giắc cắm 30 đầu 1 thiết bị 100.000 13.459 CS.10.04.01.3 Phích cắm 1 thiết bị 15.000 13.459 CS.10.04.01.4 Ổ cắm công tắc 1 thiết bị 25.000 13.459 CS.10.04.01.5 Biến thế đổi điện 1 thiết bị 45.000 13.459 CS.10.04.01.6 Đồng hồ đo đèn điện 1 thiết bị 250.000 13.459 CS.10.04.01.7 Mobine 1 thiết bị 100.000 13.459 CS.10.05.00 DUY TU, BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị vật tư, cắt điện, cạo gỉ, sơn 3 lớp, 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn nhũ. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.05.00 Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông 1 tủ 27.500 80.756 CS.10.06.00 DUY TU, BẢO DƯỠNG CỘT ĐÈN, BẦU ĐÈN, MẶT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Chuẩn bị vật tư, cắt điện, cạo gỉ, sơn 3 lớp, 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS10.06.01 Duy tu, bảo dưỡng cột đèn THGT 1 cột 33.000 107.675 276.026 CS10.06.02 Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn 1 cột 27.500 26.919 276.026 CS.10.07.00. THAY BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Lãnh vật tư, tháo kính màu, thay bóng đèn. - Lắp ráp hoàn chỉnh. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.07.00 Thay bóng đèn tín hiệu giao thông 20bóng 120.000 215.349 552.053 CS.10.08.00 THAY KÍNH MÀU Thành phần công việc : - Lãnh vật tư, tháo kính màu. - Giám sát an toàn. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.08.00 Thay kính màu 20cái 2.000.000 215.349 552.053 CS.10.09.00 THAY LƯỠI TRAI ĐÈN Thành phần công việc : - Lãnh vật tư, tháo kính màu. - Lắp lưỡi trai, giám sát an toàn. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.09.00 Thay lưỡi trai đèn 20cái 100.000 215.349 552.053 CS.10.10.00. THAY PHẢN QUANG ĐÈN Thành phần công việc : - Lãnh vật tư, tháo lắp kính màu, tháo lưỡi trai, tháo phản quang. - Lắp phản quang, giám sát an toàn. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.10.00 Thay phản quang đèn 20cái 1.000.000 215.349 552.053 CS.10.11.00 THAY DÂY LÊN ĐÈN Thành phần công việc : - Khảo sát, lãnh vật tư, tháo dây cũ, luồn cửa sổ. - Lắp dây mới, kiểm tra. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.11.00 Thay dây lên đèn cột 195.000 269.187 460.044 CS.10.12.00 SỬA CHỮA CHẠM CHẬP, SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG Thành phần công việc : - Kiểm tra phát hiện chạm chập. - Lĩnh vật tư, kiểm tra thiết bị, dây cáp, bóng đèn. - Xử lý chạm chập, giám sát an toàn. Mã hiệu Nội dung công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.10.12.01 Sửa chữa chạm chập, sự cố lưới điện hệ thống đèn tín hiệu giao thông 1 nút (chốt) 1.950.000 323.024 773.024 * Ghi chú: phần rải thảm bêtông nhựa đường tính riêng. MỤC LỤC Thuyết minh quy định áp dụng - Thuyết minh và quy định áp dụng đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre - Bảng giá vật liệu đến hiện trường - Bảng lương công nhân - Bảng giá ca máy Đơn giá dự toán Chương I - Lắp dựng cột đèn, cần đèn, chóa đèn CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bêtông cốt thép, bằng cột thép và cột ngang CS.1.02.00 Lắp chụp đầu cột CS.1.03.00 Lắp cần đèn các loại CS.1.04.10 Kéo lèo đèn CS.1.05.10 Lắp choá đèn (lắp lốp), chao cao áp CS.1.06.00 Lắp các loại xà cừ CS.1.70.00 Lắp đặt hệ thống tiếp điạ, bộ néo Chương II - Kéo dây, kéo cáp - Làm đầu cáp khô, luồn cáp cửa cột - Đánh số cột - Lắp bảng điện của cột - Lắp cửa cột - Luồn dây lên đèn - Lắp tủ điện CS.2.01.10 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá CS.2.03.10 Rải cáp ngầm CS.2.04.10 Luồn cáp cửa cột CS.2.05.10 Đánh số cột CS.2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột CS.2.07.10 Luồn dây lên đèn CS.2.08.00 Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng Chương III - Lắp đặt các loại đèn sân vườn CS.3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn (H = 8.5 m) CS.3.02.10 Lắp đặt đèn lồng CS.3.03.10 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ Chương IV - Lắp đặt đèn trang trí CS.4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc CS.4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây CS.4.04.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng CS.4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc CS.4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu CS.4.07.10 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy Chương V - Duy trì lưới điện chiếu sáng CS.5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống CS.5.02.00 Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp CS.5.03.00 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng CS.5.04.00 Thay các loại xà CS.5.05.00 Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép CS.5.06.10 Thay lèo đèn CS.5.07.00 Thay các loại dây CS.5.08.10 Thay tủ điện CS.5.09.10 Nối cáp ngầm CS.5.10.10 Thay cột đèn CS.5.11.00 Công tác sơn CS.5.12.10 Thay sứ cũ CS.5.13.10 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp CS.5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh Chương VI - Duy trì trạm đèn CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn CS.6.02.00 Duy trì chất lượng lưới đèn Chương VII - Quản lý sửa chữa hệ thống tín hiệu giao thông CS.10.01.00 Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông CS.10.02.00 Sửa chữa bộ phận điều khiển tín hiệu giao thông CS.10.03.00 Thay bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông CS.10.04.00 Thay thiết bị trong tủ điều khiển tín hiệu giao thông CS.10.05.00 Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển tín hiệu giao thông CS.10.06.00 Duy tu, bảo dưỡng cột đèn, bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông CS.10.07.00 Thay bóng đèn tín hiệu giao thông CS.10.08.00 Thay kính màu CS.10.09.00 Thay lưỡi trai đèn CS.10.10.00 Thay phản quang đèn CS.10.11.00 Thay dây lên đèn CS.10.12.00 Sửa chữa chạm chập, sự cố lưới điện hệ thống đèn tín hiệu giao thông Mục lục