TCVN9250:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông Chiều dài của 01 sợi cáp nhánh H (m) Các loại dây nối 24 AWG UTP/24 AWG ScTP Các loại dây nối 26 AWG ScTP Chiều dài lớn nhất của cáp vùng Z (m) Tổng chiều dài lớn nhất gồm cáp vùng dây nối, và cáp thiết bị C (m) Chiều dài lớn nhất của cáp vùng Z (m) Tổng chiều dài lớn nhất gồm cáp vùng dây nối và cáp thiết bị C (m) 90 5 10 4 8 85 9 14 7 11 80 13 18 11 15 75 17 22 14 18 70 22 27 17 21 - Môi trường truyền dẫn: Trên hệ thống cáp nhánh thường có nhiều đường truyền tải cùng hoạt động bao gồm các môi trường truyền dẫn sau: + Cáp xoắn 100 W , cáp Cat5, Cat5e + Cáp quang đa mode, lõi 62,5/125 m m hoặc 50/125 m m + Cáp quang đơn mode + Cáp đồng trục 75 W 4.2.3. Hệ thống cáp trục - Quy định chung + Hệ thống cáp trục có chức năng kết nối giữa khu vực phân phối chính và khu vực phân phối nhánh, khu vực ra vào trong hệ thống cáp thuộc nhà trạm TTDL. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Hệ thống cáp trục phải được thiết kế có thể mở rộng và phát triển hệ thống cáp trong tương lai khi có nhu cầu mở rộng. - Kiến trúc hệ thống cáp trục Hệ thống cáp trục phải được thiết kế theo phân cấp như mô hình sao dưới đây: Hình 5 - Hệ thống cáp trục hình sao + Mỗi bộ đấu chéo nhánh sẽ được đấu với một bộ đấu chéo chính, không nên có nhiều hơn một phân cấp đấu chéo trong hệ thống cáp trục, tức là chỉ bao gồm một bộ đấu chéo chính tới bộ đấu chéo nhánh. + Không bắt buộc phải có bộ đấu chéo nhánh. Hệ thống cáp có thể được nối thắng từ bộ đấu chéo chính tới phần đấu nối với thiết bị. Tuy nhiên, phải dự phòng chiều dài cáp trong trường hợp sau này có thể từ bộ đấu chéo chính kết nối qua bộ đấu chéo nhánh, sau đó mới nối tới phần đấu nối với thiết bị. + Trong trường hợp có nhiều phòng ra vào cáp, hệ thống cáp trục nối tới bộ đấu chéo nhánh cần phải tính toán để có khoảng cách thích hợp và không vượt quá khoảng cách truyền dẫn cho phép. - Môi trường truyền dẫn: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Cáp xoắn 100 W , cáp Cat5 + Cáp quang đa mode, lõi 62,5/125 m m hoặc 50/125 m m + Cáp quang đơn mode + Cáp đồng trục 75 W - Khoảng cách hệ thống cáp trục: + Khoảng cách lớn nhất phụ thuộc vào ứng dụng và môi trường. Khoảng cách lớn nhất của hệ thống cáp trục bao gồm tổng chiều dài của dây cáp, dây nối, dây nhảy và cáp thiết bị được nêu tại bảng dưới: Bảng 2 - Chiều dài lớn nhất của cáp trục Loại cáp Khoảng cách lớn nhất (m) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Từ bộ đấu chéo chính đến bộ đấu chéo trung gian Từ bộ đấu chéo trung gian đến bộ đấu chéo nhánh Cáp đồng 800 500 300 Cáp sợi quang đa mode 2000 1700 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cáp sợi quang đơn mode 3000 2700 300 + Trong trường hợp các nhà trạm TTDL sử dụng các loại dây nối dài hơn 5 m, khoảng cách lớn nhất của hệ thống cáp trục phải nhỏ hơn chiều dài cáp tối đa được nêu ở trên. 4.2.4. Lựa chọn môi trường truyền dẫn Tùy theo đặc thù của từng ứng dụng, khi lựa chọn môi trường truyền dẫn cần xem xét các yếu tố sau: + Tính linh hoạt đối với các dịch vụ hỗ trợ + Tuổi thọ hệ thống cáp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Dung lượng của hệ thống cáp. + Các khuyến nghị của nhà cung cấp thiết bị và các chi tiết kỹ thuật. 4.2.5. Hệ thống cáp quang tập trung - Hệ thống cáp tập trung cung cấp các kết nối từ khu vực phân phối thiết bị tới các bộ đấu chéo tập trung thông qua việc sử dụng cáp nối trực tiếp, bộ kết nối, hoặc mối hàn trong khu vực phân phối nhánh. Hình 6 - Hệ thống cáp quang tập trung - Khoảng cách lớn nhất khi sử dụng cáp quang nối trực tiếp là 300 m. Hệ thống cáp quang tập trung phải được đặt trong cùng tòa nhà với khu vực phân phối thiết bị. Việc quản lý di chuyển, thêm, thay đổi cáp được thực hiện qua bộ đấu chéo tập trung. - Thiết kế hệ thống cáp tập trung phải đảm bảo khả năng di chuyển, mở rộng (một phần hoặc tất cả các phần cáp nối trực tiếp, bộ kết nối, mối hàn tới bộ đấu chéo. Phải có đủ không gian trống trong khu vực phân phối nhánh để đảm bảo thêm vào các bảng cắm cho việc di chuyển. Phải dự phòng chiều dài cáp khi thiết kế có thể kéo cáp tới bộ đấu chéo. - Phần cáp thừa, cáp chùng phải được đặt trong hộp tủ hoặc tủ viễn thông của khu vực phân phối nhánh. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Hệ thống cáp tập trung phải tuân thủ các yêu cầu về đánh số nhãn tại phụ lục B của Quy chuẩn này. Ngoài ra, mối hàn và kết nối phần cứng phải được đánh số nhãn theo định danh duy nhất trên mỗi vị trí đầu cuối. Các mã màu phải phân biệt với nhau. Các vị trí đầu cuối của bộ đấu chéo tập trung trong khu vực phân phối chính phải được đánh số nhãn là màu xanh, và kết nối tới bộ đấu chéo nhánh tại khu vực phân phối nhánh. 4.3. Yêu cầu đối với hệ thống đường dẫn cáp trong TTDL 4.3.1. Quy định chung - Cáp viễn thông đi ra bên ngoài hay sang tòa nhà khác phải được đặt trong ống dẫn hoặc các đường dẫn an toàn. - Các bể bảo trì cáp, các hộp đấu dây và hộp mối hàn đều phải được khóa an toàn. - Các bể bảo trì cáp bên trong khu vực nhà trạm phải được giám sát bằng hệ thống an ninh như máy quay, chuông báo động. - Các hộp đấu dây nằm trong các không gian công cộng đều phải có khóa và được giám sát bằng hệ thống an ninh sử dụng máy quay, chuông báo động hoặc cả hai phương tiện này. - Các đường ống dẫn cáp tại phòng đấu nối cáp viễn thông phải được khóa an toàn. Nếu đường ống dẫn cáp được sử dụng bởi nhiều chủ sở hữu hoặc vì một số lý do không thể khóa an toàn, hệ thống cáp phải được đi trong ống dẫn cứng hoặc các đường dẫn cáp an toàn khác. 4.3.2. Khoảng ngăn cách giữa cáp nguồn và cáp viễn thông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Để giảm hiệu ứng ghép dọc giữa cáp điện và cáp đồng đôi xoắn, phải đảm bảo khoảng cách an toàn sau: Bảng 3 - Khoảng cách giữa cáp đôi xoắn và cáp nguồn có bọc chống nhiễu Số sợi Loại mạch điện Khoảng cách (mm) 1 - 15 20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ bọc hoặc cáp trần <50 mm 16 - 30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 50 mm 31 - 60 20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ 100 mm 61 - 90 20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ bọc 150 mm 91+ 20A 110/240V 1 pha, cáp có vỏ bọc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 + 100A 415V 3 pha, cáp chính có vỏ bọc 300 mm + Nếu cáp nguồn thuộc loại không bọc, khoảng ngăn cách an toàn phải tăng gấp đôi lần so với khoảng cách nêu trong bảng trên. Tuy nhiên, nếu cáp nguồn và cáp dữ liệu được lắp đặt trong các máng cáp kim loại được tiếp đất thì có thể áp dụng khoảng cách như bảng trên. Cạnh bên hoặc đáy của máng cáp kim loại phần ngăn cách cáp nguồn và cáp sợi xoắn phải được làm bằng kim loại cứng. + Dây cáp phải được bọc toàn bộ (ngoài từ phần đầu ổ cắm) và phải được tiếp đất theo các yêu cầu về an toàn điện. - Phân cách cáp quang và cáp đồng: + Để thuận tiện trong quản lý, khai thác và tối giảm hư hại do sợi quang có đường kính nhỏ, cáp đồng và cáp quang đặt trong các máng cáp và các loại đường dẫn cáp khác phải được đặt phân cách nhau. + Nếu không thể phân cách cáp đồng và cáp quang thì cáp quang phải được đặt trên cáp đồng. 4.3.3. Đường dẫn cáp viễn thông lối vào ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Kích thước, số lượng: + Số lượng ống dẫn cáp vào phụ thuộc vào số lượng dịch vụ bên ngoài kết nối vào nhà trạm viễn thông. + Nên dành ít nhất 100 mm kích thước ống dẫn cáp cho mỗi dịch vụ kết nối từ bên ngoài tại mỗi điểm vào. Các ống dẫn vào sử dụng cáp quang chứa 3 ống nhỏ (2 ống 38 mm và 1 ống 25 mm hoặc 3 ống 33 mm) để bảo vệ sợi quang. 4.3.4. Hệ thống sàn nâng - Quy định chung: + Hệ thống sàn nâng được sử dụng trong nhà trạm TTDL với chức năng hỗ trợ thiết kế đi cáp dưới sàn kết nối các hệ thống thiết bị với nhau. + Không được để các loại cáp thừa ở dưới sàn nâng. Dây cáp phải kết nối tới ít nhất một điểm cuối trong khu vực phân phối chính hoặc khu vực phân phối nhánh, nếu không sợi cáp phải được tháo bỏ. - Máng dẫn cáp viễn thông dưới sàn nâng + Hệ thống cáp viễn thông bên dưới sàn nâng phải thông thoáng, đủ để không khí lưu thông trong máng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Máng cáp kim loại phải liên kết với hệ thống tiếp đất trong nhà trạm viễn thông, CNTT. Chiều sâu lớn nhất của máng cáp không quá 150 mm. - Yêu cầu đối với hệ thống sàn nâng + Mặt sàn nâng phải được phân chia thành lưới mặt phẳng với các đường ngang và đường dọc tạo thành các ô nhỏ. Mỗi ô có kích thước 600x600 mm, được quản lý theo mặt phẳng tọa độ, trục ngang thể hiện bằng 02 chữ cái (AA, AB, AC…), trục dọc thể hiện bằng số có 02 chữ số (từ 00 đến 99). - Tấm sàn nâng + Cạnh của các tấm sàn nâng được viền nhựa xung quanh và không gây trở ngại đến việc vị trí lắp đặt các tủ giá và tủ viễn thông. 4.3.5. Hệ thống máng cáp treo trên trần - Quy định chung + Hệ thống máng cáp treo trên trần có chức năng hỗ trợ, giảm bớt mật độ cáp bên dưới sàn nâng và không cần phải sử dụng sàn đứng để đi cáp từ bên dưới lên. + Các máng cáp treo trên trần được lắp đặt theo các tầng để tiết kiệm không gian và tăng hiệu quả sử dụng máng cáp. Mỗi tầng cáp thường có các giá treo và nối với hệ thống tiếp đất của nhà trạm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Chiều sâu lớn nhất của máng cáp không quá 150 mm. - Phần phụ trợ của máng cáp + Máng cáp phải được treo trên trần nhà. + Các loại máng cáp treo trên trần thường gồm các thang cáp, máng cáp trục, hộp dây. + Hệ thống máng cáp phải liên kết với hệ thống tiếp đất của nhà trạm. - Khi thiết kế các máng dẫn cáp viễn thông loại treo phải xem xét cả các hệ thống khác như hệ thống ánh sáng, hệ thống ống nước, ống dẫn không khí, hệ thống nguồn và phòng cháy chữa cháy. Hệ thống chiếu sáng và vòi phun nước phải được đặt giữa các máng cáp, không đặt ngay trên các máng cáp. 4.4. Yêu cầu về dự phòng cho TTDL 4.4.1. Tổng quan Các Trung tâm Dữ liệu được trang bị nhiều thiết bị viễn thông có thể duy trì chức năng của chúng dưới các điều kiện xấu, các điều kiện này có gây gián đoạn dịch vụ viễn thông của TTDL. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.4.2. Dự phòng cho các đường dẫn và hố chôn cáp Các lỗ bảo trì và các tuyến vào nên ở phía đối diện của tòa nhà và cách tối thiểu 20 m. Trong các trung tâm dữ liệu với hai phòng lối vào và hai lỗ bảo trì, không cần lắp đặt các đường điện từ mỗi phòng lối vào đến từng lỗ bảo trì. Trong cấu hình như vậy, mỗi nhà cung cấp truy cập thường được yêu cầu lắp đặt hai cáp vào, một nối đến phòng lối vào đầu tiên qua lỗ bảo trì đầu tiên và một đến phòng lối vào thứ hai qua lỗ bảo trì thứ hai. Các đường điện từ lỗ bảo trì đầu tiên đến phòng vào thứ hai và từ lỗ bảo trì thứ hai đến phòng lối vào đầu tiên tạo nên sự linh hoạt, nhưng không cần thiết phải có. Đối với các trung tâm dữ liệu với hai phòng lối vào, các đường điện có thể được lắp đặt giữa hai phòng lối vào để cung cấp một đường trực tiếp cho nhà cung cấp truy cập đi cáp giữa hai phòng này (ví dụ, để hoàn chỉnh một vòng SONET hoặc SDH). 4.4.3. Dự phòng cho các dịch vụ nhà cung cấp truy cập Tính liên tục của các dịch vụ của nhà cung cấp truy cập viễn thông đến trung tâm dữ liệu có thể được bảo đảm bằng cách sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp truy cập, nhiều văn phòng trung tâm của nhà cung cấp truy cập, và nhiều tuyến từ các văn phòng trung tâm của nhà cung cấp truy cập đến trung tâm dữ liệu. Sử dụng nhiều nhà cung cấp truy cập đảm bảo rằng dịch vụ sẽ duy trì trong trường hợp một nhà cung cấp ngừng hoạt động hoặc xảy ra các rối loạn về tài chính của nhà cung cấp mà có thể ảnh hưởng đến dịch vụ. Sử dụng nhiều nhà cung cấp truy cập không đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, vì các nhà cung cấp thường chia sẻ không gian trong các văn phòng trung tâm và quyền sử dụng các đường. Khách hàng nên đảm rằng các dịch vụ của mình được giám sát từ các văn phòng trung tâm khác nhau và các tuyến đến các văn phòng trung tâm này được định tuyến khác nhau. Các tuyến được định tuyến khác nhau này cần được phân tách về mặt vật lý tối thiểu ở khoảng cách 20 m tại tất cả mọi điểm trên tuyến. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhiều phòng lối vào có thể được lắp đặt nhằm mục đích dự phòng hơn là chỉ để giảm bớt các giới hạn về khoảng cách đường truyền cực đại. Nhiều phòng vào làm tăng độ dự phòng, nhưng làm phức tạp việc quản lý. Cần chú ý phân bố mạch giữa các phòng lối vào. Các nhà cung cấp truy cập cần lắp đặt thiết bị giám sát mạch ở hai phòng lối vào để tất cả các loại mạch đều có thể được giám sát từ hai phòng. Thiết bị giám sát của nhà cung cấp truy cập trong một phòng vào không được phụ thuộc vào thiết bị trong phòng kia. Thiết bị trong từng phòng phải hoạt động được khi xảy ra hỏng trong phòng kia. Hai phòng lối vào nên cách nhau tối thiểu 20 m và trong hai khu vực được bảo vệ riêng biệt khỏi hỏa hoạn. Hai phòng vào không nên chung các khối cấp điện hoặc điều hòa không khí. 4.4.5. Dự phòng cho khu vực phân phối chính Một khu vực phân bố thứ cấp làm tăng tính dự phòng, nhưng cũng làm tăng sự phức tạp trong quản lý. Các bộ định tuyến và chuyển mạch lõi nên được phân bố giữa khu vực phân bố chính và thứ cấp. Mạch điện cũng nên được phân bố giữa hai không gian này. Một khu vực phân bố thứ cấp có thể không có ý nghĩa gì nếu phòng máy tính là một không gian liên tục, giống như hỏa hoạn ở một phần của trung tâm dữ liệu sẽ khiến toàn bộ trung tâm ngừng làm việc. Khu vực phân bố thứ cấp và chính nên ở trong hai khu tách biệt nhau về tránh hỏa hoạn, sử dụng các khối cấp điện riêng, và có thiết bị điều hòa không khí riêng. 4.4.6. Dự phòng cho hệ thống cáp trục Việc đi cáp trục dự phòng tránh được trường hợp ngừng hoạt động do các hư hỏng đến cáp trục. Cáp dự phòng có thể được cung cấp bằng nhiều cách tùy vào mức độ bảo vệ mong muốn. Đi cáp trục giữa hai không gian, ví dụ, một vùng phân phối nhánh và một vùng phân phối chính, có thể thực hiện bằng cách chạy hai đường cáp giữa hai không gian, thường là theo hai tuyến khác nhau. Nếu trung tâm dữ liệu có cả vùng phân phối chính và thứ cấp, việc đi cáp trục dự phòng đến vùng phân phối nhánh là không cần thiết, mặc dù tuyến đi cáp đến vùng phân phối chính và thứ cấp nên theo các hướng khác nhau. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.4.7. Dự phòng cho hệ thống cáp nhánh Đi cáp nhánh đến các hệ thống tới hạn có thể được định tuyến bằng nhiều cách để tăng sự dự phòng. Cần chú ý để không vượt quá chiều dài cáp nhánh cực đại khi chọn tuyến đường. Các hệ thống tới hạn có thể được hỗ trợ bởi hai vùng phân phối nhánh khác nhau chỉ cần chiều dài cáp cực đại không bị vượt quá. Mức độ dự phòng này có thể không có độ bảo vệ cao hơn sơ với định tuyến cáp nhánh theo nhiều đường nếu hai vùng phân bố nhánh ở trong cùng một khu vực bảo vệ khỏi cháy. PHỤ LỤC A (Tham khảo) PHÂN CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG NHÀ TRẠM TTDL A.1. Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông trong Bảng A.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúc trong Bảng A.2. A.3. Yêu cầu đối với các phân cấp về hệ thống điện Yêu cầu đối với các phân cấp về hệ thống điện trong Bảng A.3. A.4. Yêu cầu đối với các phân cấp về cơ học Yêu cầu đối với các phân cấp về cơ học trong Bảng A.4. Bảng A.1 - Yêu cầu đối với các phân cấp hệ thống viễn thông Cấp 1 Cấp 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cấp 4 Hệ thống cáp, tủ, giá và đường dẫn cáp đáp ứng các chỉ tiêu của tiêu chuẩn Có Có Có Có Các đường cáp vào có hướng khác nhau của nhà cung cấp dịch vụ và hố bảo dưỡng cáp có khoảng cách tối thiểu 20 m Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có kết nối viễn thông dự phòng hoặc kết nối đến nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác Không Không Có Có Phòng đấu nối cáp viễn thông cấp 2 Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Khu vực phân phối cáp cấp 2 Không Không Không Tùy ý Đường dẫn cáp trục dự phòng Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Hệ thống cáp nhánh dự phòng Không Không Không Tùy ý Các bộ định tuyến và chuyển mạch có nguồn cấp điện và bộ xử lý dự phòng Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Các bộ định tuyến và chuyển mạch dự phòng Không Không Có Có Dây nối và dây nhảy được dán nhãn trên cả hai đầu theo tên của kết nối tại cả hai đầu cáp Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Bảng A.2 - Các yêu cầu đối với các phân cấp về kiến trúc Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 I. Lựa chọn vị trí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Xa khu có nguy cơ lũ lụt Không yêu cầu Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt Không nằm trong khu vực hay xảy ra lũ lụt Khoảng cách đến biển hay sông ngòi gần nhất Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không ít hơn 91 m Không ít hơn 0,8 km Khoảng cách đến trục giao thông chính gần nhất Không yêu cầu Không yêu cầu Không ít hơn 91 m Không ít hơn 0,8 km Khoảng cách đến sân bay Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không ít hơn 1,6 km Không ít hơn 8 km Khoảng cách đến khu trung tâm Không yêu cầu Không yêu cầu Không lớn hơn 48 km Không lớn hơn 16 km II. Bãi đỗ xe ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tách biệt vùng đậu xe giữa nhân viên và khách hàng Không yêu cầu Không yêu cầu Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường) Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường) Tách biệt giữa khu vực đậu xe và khu vực nhập hàng hóa Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có (phân cách bằng rào chắn hoặc tường) Khoảng cách từ bãi đậu xe của khách đến tường ngoài của trung tâm dữ liệu Không yêu cầu Không yêu cầu Tối thiểu 9,1 m Tối thiểu 18,3 m, phân cách bằng rào chắn Nhiều tổ chức trong cùng tòa nhà Không giới hạn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Được phép nếu là các công ty viễn thông hoặc trung tâm dữ liệu khác Được phép nếu là các công ty viễn thông hoặc trung tâm dữ liệu khác III. Giới hạn chịu lửa của tòa nhà Tường ngoài chịu lực Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ít nhất 4 giờ Tường trong chịu lực Ít nhất 1 giờ Ít nhất 2 giờ Tường ngoài không chịu lực Ít nhất 1 giờ Ít nhất 4 giờ Kiến trúc khung Ít nhất 1 giờ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vách phân khu vực phòng thường Ít nhất 1 giờ Ít nhất 1 giờ Vách phân khu vực phòng máy chủ Ít nhất 1 giờ Ít nhất 2 giờ Khả năng chịu đựng phá hủy của tường bên trong của phòng thông hơi trung tâm dữ liệu Ít nhất 1 giờ Ít nhất 2 giờ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ít nhất 1 giờ Ít nhất 2 giờ Trần hoặc mái Ít nhất 1 giờ Ít nhất 2 giờ IV. Các thành phần của tòa nhà trung tâm dữ liệu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có lớp ngăn hơi ẩm cho trần và tường của phòng máy tính Không yêu cầu Có Có Có Có nhiều lối ra vào tòa nhà và có đặt trạm kiểm soát an ninh Không yêu cầu Không yêu cầu Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kiến trúc tấm sàn Không yêu cầu Không yêu cầu Sàn thép Sàn bê tông cốt thép Cấu trúc trần Không yêu cầu Không yêu cầu Phải có trần giả ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều cao trần Tối thiểu 2,6 m Tối thiểu 2,7 m Tối thiểu 3 m hoặc phải cao hơn 460 mm so với phần cao nhất của thiết bị Tối thiểu 3 m hoặc phải cao hơn 600 mm so với phần cao nhất của thiết bị V. Mái lợp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lớp Không yêu cầu Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất Theo tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất Kiểu mái Không yêu cầu Không yêu cầu Mái chống cháy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chống tốc mái Không yêu cầu Chịu được bão cấp 12 Chịu được bão cấp 12 Chịu được bão cấp 16 VI. Cửa ra vào và cửa sổ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khả năng chịu lửa Không yêu cầu Không yêu cầu Tối thiểu ¾ giờ tại phòng máy tính Tối thiểu ½ giờ tại phòng máy tính Kích thước cửa Tối thiểu 1 m chiều rộng và 2,13 m chiều cao Tối thiểu 1 m chiều rộng và 2,13 m chiều cao Tối thiểu 1 m chiều rộng và 2,13 m chiều cao với phòng chứa máy chủ, phòng điện, phòng cơ khí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cửa thiết kế ra vào một lần một người hoặc có bộ phận chặn cửa để đảm bảo một lần một người vào Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, với cửa gỗ khung thép Không có cửa sổ hoặc hàng rào bên ngoài phòng máy tính Không yêu cầu Không yêu cầu Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ngăn chặn bức xạ điện từ Không yêu cầu Không yêu cầu Có Có VII. Hành lang ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cách biệt với khu vực khác của trung tâm dữ liệu Không yêu cầu Có Có Có Cô lập lửa với các phần khác của tòa nhà trung tâm dữ liệu Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD Bàn kiểm tra an ninh Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có Cửa thiết kế ra vào một lần một người hoặc có bộ phận chặn cửa để đảm bảo một lần một người vào. Không yêu cầu Không yêu cầu Có Có VIII. Phòng quản trị ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tách biệt với các khu vực khác Không yêu cầu Có Có Có Cách ly lửa với các khu vực khác Theo TCVN 3890 : 2009 và QCVN 06:2010/BXD ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ít nhất chịu lửa 2 giờ IX. Phòng bảo vệ Tách biệt với các khu vực khác Không yêu cầu Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Cách ly lửa với các khu vực khác Theo TCVN 3890 : 2009 và QCVN 06:2010/BXD Gương cầu lồi quan sát 180 độ tại phòng giám sát và các phòng thiết bị Không yêu cầu Có Có Có Phòng bảo vệ riêng với thiết bị bảo vệ và giám sát ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không yêu cầu Đề nghị trang bị Đề nghị trang bị X. Trung tâm điều hành Tách biệt với các khu vực khác ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không yêu cầu Có Có Cách ly lửa với các khu vực khác Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD XI. Phòng vệ sinh và khu vực nghỉ ngơi ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vị trí so với phòng đặt máy tính Không yêu cầu Không yêu cầu Nếu nối trực tiếp với phòng đặt máy tính, cần Có Cách ly lửa với các khu vực khác Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD Ít nhất chịu lửa 1 giờ Ít nhất chịu lửa 2 giờ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều rộng lối đi dành cho việc bảo dưỡng, sữa chữa hoặc di chuyển thiết bị Không yêu cầu Không yêu cầu Ít nhất 1 m Ít nhất 1,2 m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không yêu cầu Không yêu cầu Liền kề Liền kề Cách ly lửa với các khu vực khác Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD Ít nhất chịu lửa 1 giờ Ít nhất chịu lửa 2 giờ XIII. Hành lang thoát hiểm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cách ly lửa với các khu vực khác Theo TCVN 3890:2009 và QCVN 06:2010/BXD Chiều rộng Không yêu cầu Không yêu cầu Ít nhất 1 m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 XIV. Khu vực giao nhận thiết bị Tách biệt với các khu vực khác của nhà trạm Không yêu cầu Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cách ly lửa với các khu vực khác Không có yêu cầu Không yêu cầu 1 giờ 1 giờ Tường được bảo vệ chống lại va đập khi vận chuyển đồ Không Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số lượng điểm nhận hàng Không yêu cầu 1 cho 2500 m 2 của phòng máy tính 1 cho 2500 m 2 của phòng máy tính 1 cho 2500 m 2 của phòng máy tính Điểm trả hàng tách biệt với khu vực đỗ xe Không yêu cầu Không yêu cầu Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phòng bảo vệ Không yêu cầu Không yêu cầu Có Có XV. Khu vực phát điện và chứa nhiên liệu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khoảng cách tới phòng đặt máy tính và các khu vực hỗ trợ Không yêu cầu Không yêu cầu Nếu đặt trong tòa nhà TTDL thì phải cách biệt tối thiểu 2 giờ dẫn lửa tới các khu vực khác Phải nằm trong một tòa nhà khác hoặc được bao bọc bởi lớp phòng chống thỏa mãn yêu cầu về phân tách hai tòa nhà Khoảng cách đến khu vực công cộng Không yêu cầu Không yêu cầu Cách tối thiểu 9 m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 XVI. Bảo vệ Công suất UPS cho CPU Không yêu cầu Theo khả năng UPS của tòa nhà Theo khả năng UPS của tòa nhà ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Năng lực UPS cho bảng thu nhận thông tin Không yêu cầu UPS của toàn nhà + ắc quy (tối thiểu 4 giờ) UPS của toàn nhà + ắc quy (tối thiểu 8 giờ) UPS của toàn nhà + ắc quy (tối thiểu 24 giờ) Năng lực UPS của thiết bị trường Không yêu cầu Tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 4 giờ) Tòa nhà + ắc quy (tối thiểu 8 giờ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số nhân viên mỗi ca trực Không yêu cầu 1 người cho mỗi 3000 m 2 1 người cho mỗi 3000 m 2 1 người cho mỗi 3000 m 2 XVII. Giám sát và kiểm soát bảo vệ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khu vực đặt máy phát điện Khóa công nghiệp Máy phát hiện xâm hại Máy phát hiện xâm hại Máy phát hiện xâm hại Phòng UPS, điện thoại, phòng cơ điện Khóa công nghiệp Máy phát hiện xâm hại Dùng thẻ an ninh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khu vực cáp quang Khóa công nghiệp Máy phát hiện xâm hại Dùng thẻ an ninh Dùng thẻ an ninh Cửa thoát hiểm Khóa công nghiệp Theo dõi qua màn hình Giảm truy xuất dần theo mã ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cửa sổ ra bên ngoài Giám sát gián tiếp Máy phát hiện xâm hại Máy phát hiện xâm hại Máy phát hiện xâm hại Trung tâm điều khiển bảo vệ Không yêu cầu Không yêu cầu Dùng thẻ an ninh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trung tâm điều khiển mạng Không yêu cầu Không yêu cầu Dùng thẻ an ninh Dùng thẻ an ninh Phòng thiết bị bảo vệ Khóa công nghiệp Máy phát hiện xâm hại Dùng thẻ an ninh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cửa vào phòng máy tính Khóa công nghiệp Máy phát hiện xâm hại Thẻ an ninh hoặc an sinh trắc học cho cả vào lẫn ra Thẻ an ninh hoặc an sinh trắc học cho cả vào lẫn ra Cửa ở tường bao Giám sát gián tiếp Máy phát hiện xâm hại Dùng thẻ an ninh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cửa từ tiền sảnh lên tầng Khóa công nghiệp Dùng thẻ an ninh Cửa xoay, cổng ra vào hoặc các thiết bị phòng chống xâm nhập, khuyến khích sử dụng các thiết bị sinh trắc học Cửa xoay, cổng ra vào hoặc các thiết bị phòng chống xâm nhập, khuyến khích sử dụng các thiết bị sinh trắc học XVIII. Tường, cửa sổ và cửa ra vào chống đạn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Quầy kiểm tra an ninh tại sảnh Không yêu cầu Không yêu cầu Có yêu cầu Có yêu cầu Quầy kiểm tra an ninh tại khu vực giao nhận hàng Không yêu cầu Không yêu cầu Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 XIX. Hệ thống Camera giám sát Chỗ đỗ xe và xung quanh tòa nhà Không yêu cầu Không yêu cầu Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Máy phát điện Không yêu cầu Không yêu cầu Có Có Cửa có điều khiển ra vào Không yêu cầu Không yêu cầu Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sàn phòng máy tính Không yêu cầu Không yêu cầu Có Có Các phòng UPS, điện thoại và MEP Không yêu cầu Không yêu cầu Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 XX. Camera giám sát Ghi lại tất cả các hoạt động trên các camera Không yêu cầu Không yêu cầu Có; số hóa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tốc độ ghi (số khung/giây) Không yêu cầu Không yêu cầu Tối thiểu 20 khung/s Tối thiểu 20 khung/s Khả năng chịu rung chấn… Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khả năng chịu tải của sàn 7,2 kPa 8,4 kPa 12 kPa 12 kPa Khả năng chịu tải treo của sàn đối với các tải trọng phụ được treo ở dưới 1,2 kPa 1,2 kPa 2,4 kPa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng A.3 - Yêu cầu đối với các phân cấp về điện Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 I. Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số đường điện 1 1 1 hoạt động, 1 dự phòng 2 hoạt động Số nguồn điện Một nguồn Một nguồn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hai nguồn (từ 600 V trở lên) kéo từ hai trạm điện khác nhau Hệ thống điện cho phép bảo trì nóng Không Không Có Có Dây nguồn cho máy tính và thiết bị viễn thông Dây đơn 100 % công suất Dây đôi và 100% công suất vào mỗi dây ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây đôi và 100% công suất vào mỗi dây Tất cả các thiết bị điện được đóng dấu bảo đảm từ phòng kiểm định độc lập với hãng sản xuất Có Có Có Có Các điểm hư hỏng đơn Một hoặc nhiều điểm hư hỏng đơn trong cho hệ thống phân phối nguồn đến thiết bị điện và cơ khí Một hoặc nhiều điểm hư hỏng đơn trong cho hệ thống phân phối nguồn đến thiết bị điện và cơ khí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không có điểm hư hỏng đơn Hệ thống chuyển nguồn điện tự động những khu vực trọng yếu Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải Sử dụng hệ thống chuyển mạch tự động ATS có khả năng nối mạch phụ để khi mất nguồn điện hoặc tự chuyển sang máy phát điện khi quá tải Bộ chuyển nguồn từng vùng Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dùng máy cắt mạch không khí cố định hoặc máy cắt đúc dạng cố định có khóa liên động, các bộ chuyển mạch này có thể tắt để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn các khu vực trọng yếu Máy phát đáp ứng được công suất của hệ thống UPS đang sử dụng Có Có Có Có Nhiên liệu cung cấp cho máy phát (ở mức hoạt động 100%) 8 giờ (không yêu cầu máy phát điện nếu UPS lưu điện được 8 phút) 24 giờ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 96 giờ II. Bộ lưu điện UPS UPS dự phòng N N+1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2N Cấu hình UPS Module đơn hoặc chạy song song các module không dự phòng Module đấu nối song song hoặc phân tán, có dự phòng Module đấu nối song song hoặc phân tán, có dự phòng hoặc hệ thống dự phòng Module đấu nối song song hoặc phân tán, có dự phòng hoặc hệ thống dự phòng Mức điện thế yêu cầu cho hệ thống phân phối nguồn cho UPS Điện 120/220V cho tải điện 1440 kVA và 380V cho tải lớn hơn 1440 kVA Điện 120/220V cho tải điện 1440 kVA và 380V cho tải lớn hơn 1440 kVA ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điện 120/220V cho tải điện 1440 kVA và 380V cho tải lớn hơn 1440 kVA Tủ điện phân phối nguồn cho UPS Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn Có các bộ ngắt mạch dùng nhiệt từ chuẩn PDUs cung cấp nguồn cho toàn bộ máy tính và thiết bị viễn thông Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Biến thế K-factor được gắn trong PDUs Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài Có, nhưng không cần thiết nếu đã sử dụng các máy biến áp triệt méo hài Thiết bị đồng bộ tải Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Thành phần dự phòng (UPS) UPS tĩnh UPS tĩnh hoặc quay UPS tĩnh hoặc quay UPS tĩnh hoặc quay hoặc kết hợp UPS được lắp trên tấm tách biệt với máy tính và thiết bị viễn thông Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có III. Hệ thống nối đất QCVN 9:2010/BTTTT Nguồn điện chính cung cấp cho tòa nhà và nguồn điện do máy phát điện cung cấp đều được tiếp đất phù hợp với quy định hiện hành. Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Dây trung tính của hệ thống chống sét cách ly với hệ thống nối đất tòa nhà Có Có Có Có Hệ thống nối đất tại các phòng máy tính Không yêu cầu Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có IV. Hệ thống tắt nguồn khẩn cấp (EPO) cho phòng máy tính Được kích hoạt bởi chức năng EPO tại lối vào nhưng chỉ hệ thống viễn thông và máy tính bị ngắt điện Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Ngắt chống cháy tự động sau khi hệ thống viễn thông và máy tính bị ngắt điện Có Có Có Có Kích hoạt hệ thống báo cháy khu vực cấp 2 khi ngắt EPO nhân công Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Bộ điều khiển chính ngắt ắc quy và cắt chống cháy từ một trạm có người trực 24/7. Không Không Không Có V. Hệ thống ngắt nguồn điện khẩn cấp (EPO) cho phòng ắc quy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Được kích hoạt bởi các nút EPO tại lối vào Có Có Có Có Ngắt chống cháy cho hệ thống vùng sau khi ngắt EPO Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Kích hoạt hệ thống báo cháy khu vực cấp 2 Không Không Có Có Bộ điều khiển chính ngắt ắc quy và cắt chống cháy từ một trạm có người trực tiếp 24/7. Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có VI. Hệ thống ngắt điện khẩn cấp (EPO) Cắt điện các ổ cắm điện nguồn UPS trong khu vực phòng máy tính Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Cắt điện nguồn AC cho các CRAC và thiết bị làm mát Có Có Có Có Tuân thủ quy định nội bộ (ví dụ, các hệ thống riêng cho UPS và HVAC) Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có VII. Giám sát hệ thống Hiển thị ngay tại UPS Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Hệ thống điều khiển và giám sát môi trường và nguồn trung tâm (PEMCS) có bảng điều khiển từ xa Không Không Có Có Giao tiếp với BMS Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Điều khiển từ xa Không Không Không Có Tự động nhắn tin văn bản vào máy của nhà cung cấp dịch vụ Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Cấu hình ắc quy Tổ ắc quy chung cho tất cả các modun Có Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không 1 tổ ắc quy/modun Không Có Có Có Thời gian tối thiểu duy trì hoạt động cho hệ thống 5 phút 10 phút ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 phút Loại ắc quy Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước Ắc quy chì axit có van châm nước hoặc ắc quy hóa chất nước VIII. Ắc quy nước ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lắp đặt trên Tủ hoặc giá Tủ hoặc giá Tủ mở Tủ mở Tấm bọc Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Kế hoạch đo/kiểm tra đầy tải cho ắc quy 2 năm/1 lần 2 năm/1 lần 2 năm/1 lần 2 năm/1 lần hoặc 1 năm/1 lần IX. Phòng chứa ắc quy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cách ly với phòng UPS/thiết bị đóng cắt điện Không Có Có Có Các tổ ắc quy được đặt cách nhau Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Kính quan sát có độ bền cao tại cửa ra vào phòng ắc quy Không Không Không Có Thiết bị ngắt ắc quy đặt ngoài phòng ắc quy Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Hệ thống giám sát ắc quy Tự giám sát UPS Tự giám sát UPS Tự giám sát UPS Hệ thống giám sát tập trung tự động kiểm tra nhiệt độ, điện áp và trở kháng của từng ắc quy X. Hệ thống UPS dạng động cơ (với máy phát diesel) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các khối thiết bị được bọc phân cách bằng tường chịu lửa Không Không Có Có Các thùng nhiên liệu được để bên ngoài Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Các thùng nhiên liệu được để cùng phòng với các khối thiết bị Có Có Không Không XI. Hệ thống máy phát điện dự phòng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Công suất máy phát Chỉ đáp ứng cho hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông, thiết bị điện và cơ liên quan Chỉ đáp ứng cho hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông, thiết bị điện và cơ liên quan Chỉ đáp ứng cho hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông, thiết bị điện và cơ liên quan, cộng 1 dự phòng Cho toàn bộ tòa nhà và cộng 1 dự phòng Kết nối đơn tuyến đến máy phát điện Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không Một máy phát điện hoạt động và một máy phát điện dự phòng cho từng hệ thống Không Có Có Có Nối đất chống giật điện cho mỗi máy phát điện chôn sâu 20m Không Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có XII. Kiểm thử Chỉ kiểm thử các module UPS Có Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không Chỉ kiểm thử các máy phát điện Có Có Có Không Kiểm thử cả module UPS và máy phát điện Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Thiết bị đóng ngắt UPS Không Không Không Có Lắp đặt lâu dài Không-thuê bên ngoài Không-thuê bên ngoài ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có XIII. Bảo dưỡng thiết bị Nhân viên bảo dưỡng Có mặt giờ hành chính, qua điện thoại ngoài giờ hành chính Có mặt giờ hành chính, qua điện thoại ngoài giờ hành chính ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có mặt 24 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, qua điện thoại vào ngày cuối tuần Bảo dưỡng dự phòng Không Không Có quy trình bảo dưỡng giới hạn Có quy trình bảo dưỡng toàn diện Các chương trình tập huấn về thiết bị Không Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chương trình đào tạo toàn diện bao gồm các thủ tục vận hành bằng tay nếu cần phải bỏ qua hệ thống kiểm soát Bảng A.4 - Các yêu cầu đối với Hệ thống cơ học Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 I. Yêu cầu chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ống cấp nước và thoát nước không tiếp xúc với thiết bị trung tâm dữ liệu, trong khuôn viên khu TTDL Cho phép nhưng không khuyến khích Cho phép nhưng không đề nghị Không cho phép Không cho phép Áp suất dương trong phòng máy tính và khu vực liên quan so với bên ngoài Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có Ống thoát nước sàn phòng máy tính Có Có Có Có Các hệ thống cơ khí trên máy phát điện dự phòng Không yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có II. Hệ thống làm mát bằng nước Thiết bị lạnh đặt trong tòa nhà Không dự phòng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số lượng đủ để duy trì khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Số lượng đủ để duy trì khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Hệ thống kiểm soát độ ẩm trong phòng máy tính Có Có Có Có Cung cấp điện cho thiết bị cơ khí Một dây dẫn đến nguồn điện xoay chiều ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhiều dây dẫn đến nguồn điện xoay chiều. Kết nối theo cách để có thể kiểm soát hệ thống làm mát dự phòng Nhiều dây dẫn đến nguồn điện xoay chiều. Kết nối theo cách để có thể kiểm soát hệ thống làm mát dự phòng III. Hệ thống chống nóng Thiết bị làm lạnh khô Không có dự phòng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số thiết bị làm mát khô đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Số thiết bị làm mát khô đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Thiết bị làm lạnh bằng chất lỏng khép kín Không có dự phòng Một dự phòng cho mỗi hệ thống Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Bơm tuần hoàn Không có dự phòng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Ống dẫn nước ngưng tụ 1 1 2 2 IV. Hệ thống nước Chilled ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thiết bị lạnh đặt trong tòa nhà Không có dự phòng Một dự phòng cho mỗi hệ thống Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Hệ thống kiểm soát độ ẩm cho phòng máy tính Có ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có Cung cấp điện cho thiết bị cơ khí Nguồn xoay chiều, từ một dây điện Nguồn xoay chiều, từ một dây điện Nguồn xoay chiều, từ một dây điện Nguồn xoay chiều, từ một dây điện V. Hệ thống chống nóng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ống dẫn nước lạnh Không có Một bơm dự phòng Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Máy bơm nước lạnh Không có dự phòng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Số lượng bơm đủ cho khu vực trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện cung cấp Máy làm lạnh không khí Không có dự phòng Một bộ/khu vực chính Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Máy làm lạnh nước Không có dự phòng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Tháp làm lạnh Không có dự phòng Một bộ/khu vực chính Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Số bộ đủ cho khu vực chính khi mất một nguồn điện Máy bơm chất lỏng ngưng tụ Hệ thống giải nhiệt bằng bình ngưng một đường ống ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ thống giải nhiệt bằng bình ngưng hai đường ống Hệ thống giải nhiệt bằng bình ngưng hai đường ống Hệ thống ống dẫn chất lỏng ngưng tụ Hệ thống ống dẫn một đường Hệ thống ống dẫn một đường Hệ thống ống dẫn hai đường Hệ thống ống dẫn hai đường VI. Hệ thống làm mát không khí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bộ điều hòa không khí đặt trong nhà/bình ngưng đặt ngoài trời Không dự phòng Có dự phòng một thiết bị dùng điện xoay chiều tại mỗi vùng Số thiết bị dùng điện xoay chiều đủ duy trì các vùng trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện Số thiết bị dùng điện xoay chiều đủ duy trì các vùng trọng yếu trong trường hợp mất một nguồn điện Cung cấp điện Nguồn xoay chiều, từ một dây điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nguồn xoay chiều, từ một dây điện Nguồn xoay chiều, từ một dây điện Hệ thống kiểm soát độ ẩm Có Có Có Có VII. Hệ thống điều khiển điều hòa không khí HVAC ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hệ thống điều khiển HVAC Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu Ngưng hoạt động làm mát khi phát hiện sự cố đối với vùng trọng yếu Nguồn điện cho hệ thống điều khiển HVAC Một đường cấp điện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dự phòng từ UPS tới thiết bị điện xoay chiều Dự phòng từ UPS tới thiết bị điện xoay chiều VIII. Máy bơm nước (dùng cho hệ thống làm mát bằng nước) Cấp nước từ hai nguồn Một nguồn cấp nước, không có bể chứa dự phòng tại trạm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hai nguồn cấp nước hoặc một nguồn + bể chứa dự phòng tại trạm Hai nguồn cấp nước, hoặc một nguồn + bể chứa dự phòng tại trạm Điểm thu nhận nước ngưng tụ Một điểm Một điểm Hai điểm Hai điểm IX. Hệ thống nhiên liệu dầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bể chứa lớn Một bể chứa Nhiều bể chứa Nhiều bể chứa Nhiều bể chứa Bơm và ống dẫn vào bể chứa Một bơm và/hoặc một ống dẫn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhiều bơm, nhiều ống dẫn Nhiều bơm, nhiều ống dẫn X. Hệ thống chữa cháy Hệ thống báo cháy Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có Hệ thống bình phun Khi có yêu cầu Kích hoạt trước (khi có yêu cầu) Kích hoạt trước (khi có yêu cầu) Kích hoạt trước (khi có yêu cầu) Hệ thống chữa cháy bằng khí Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có Hệ thống báo khói cảnh báo sớm Không Có Có Có Hệ thống báo rò nước Không ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có Có PHỤ LỤC B (tham khảo) QUẢN LÝ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG C1. Quản lý không gian sàn Mặt sàn nâng được phân chia thành lưới mặt phẳng với các đường ngang và đường dọc tạo thành các ô nhỏ. Mỗi ô có kích thước 600 mm x 600 mm, được quản lý theo mặt phẳng tọa độ, trục dọc thể hiện bằng 02 chữ cái (AA, AB, AC…), trục ngang thể hiện bằng số có 02 chữ số (từ 00 đến 99). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C.2. Quản lý tủ giá và tủ viễn thông Trong phòng thiết bị có hệ thống sàn nâng, các tủ giá và tủ viễn thông được đặt theo lưới mặt phẳng trong không gian sàn. Mỗi tủ rack và tủ viễn thông có tên định danh duy nhất. Định danh có thể đặt theo tọa độ của ô tương ứng của 1 góc quy ước (ví dụ như góc phải mặt trước) trên lưới mặt phẳng. Định danh bao gồm phần ký tự và số định danh. Phần chữ gồm 02 ký tự theo thứ tự từ A đến Z. Phần số từ 00 đến 99. Ví dụ: Tủ viễn thông đặt tại hàng ngang 05, hàng dọc AJ có tên định danh AJ05. Đối với nhà trạm viễn thông, CNTT có nhiều lớp sàn, thêm một số ở đầu tên định danh của tủ rack, tủ viễn thông để chỉ lớp sàn đặt thiết bị. Quản lý không gian sàn theo ký hiệu sau: nx 1 y 1 trong đó: n: là lớp sàn đặt thiết bị x 1 y 1 : là tên định danh của thiết bị. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C.3. Quản lý các bảng cắm C.3.1. Ký hiệu bảng cắm Ký hiệu bảng cắm bao gồm tên tủ rack, tủ viễn thông và một hoặc nhiều ký tự thể hiện vị trí của bảng cắm trên tủ rack, tủ viễn thông. Ký hiệu tên định danh bảng cắm như sau: x 1 y 1 -a trong đó: x 1 y 1 : tên định danh của tủ rack, tủ viễn thông a: một hoặc hai ký tự thể hiện vị trí của bảng cắm trên tủ rack, tủ viễn thông Ví dụ: Bảng cắm thứ hai (từ trên xuống) thuộc tủ rack AJ05 có ký hiệu: AJ05-B C.3.2. Ký hiệu cổng trên bảng cắm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 x 1 y 1 -an trong đó: x 1 y 1 : tên định danh của tủ rack, tủ viễn thông a: một hoặc hai ký tự thể hiện vị trí của bảng cắm trên tủ rack, tủ viễn thông n: 2 hoặc 3 số, ký hiệu thể hiện cổng trên bảng cắm Ví dụ: Cổng số 04 trên bảng cắm thứ 2 có ký hiệu như sau: AJ05-B04. C.3.3. Ký hiệu kết nối bảng cắm Quản lý kết nối giữa các khu vực như sau: p 1 tới p 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 p 1 : ký hiệu gồm khu vực, dãy bảng cắm, số cổng kết nối đi p 2 : ký hiệu gồm khu vực, dãy bảng cắm, số cổng kết nối đến Ví dụ: bảng cắm có 24 cổng với 24 sợi cáp Cat6 nối từ khu vực phân phối chính tớ khu vực phân phối nhánh số 1 được ký hiệu như sau: MDA tới HAD1 Cat6 UTP 1-24 Quản lý kết nối giữa các bảng cắm và các cổng với nhau được ghi tại bảng cắm. Hình dưới thể hiện ký hiệu của bảng cắm AJ05-A kết nối tới bảng cắm AQ03, sử dụng hết 24 cổng trên mỗi bảng cắm. Hình B.2 - Ký hiệu bảng cắm C.4. Quản lý kết nối dây cáp và dây nối Dây cáp và dây nối được đánh số nhãn ký hiệu ở 2 đầu là ký hiệu của kết nối giữa hai đầu. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ANSI/TIA-942:2005, Telecommunication infrastructure standard for data center. MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Thuật ngữ và định nghĩa 3. Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt 4. Yêu cầu kỹ thuật ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.1.1. Cấu trúc nhà tạm TTDL 4.1.2. Yêu cầu đối với phòng máy tính 4.1.3. Yêu cầu đối với phòng đấu nối cáp viễn thông 4.1.4. Yêu cầu đối với khu vực phân phối chính 4.1.5. Yêu cầu đối với khu vực phân phối nhánh 4.1.6. Yêu cầu đối với khu vực phân phối vùng 4.1.7. Yêu cầu đối với khu vực phân phối thiết bị 4.1.9. Yêu cầu đối với các khu vực hỗ trợ 4.1.10. Yêu cầu đối với tủ và giá thiết bị ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2.1. Cấu trúc hệ thống cáp TTDL 4.2.2. Hệ thống cáp nhánh 4.2.3. Hệ thống cáp trục 4.2.4. Lựa chọn môi trường truyền dẫn 4.2.5. Hệ thống cáp quang tập trung 4.3. Yêu cầu đối với hệ thống đường dẫn cáp trong TTDL 4.3.1. Quy định chung 4.3.2. Khoảng ngăn cách giữa cáp nguồn và cáp viễn thông 4.3.3. Đường dẫn cáp viễn thông lối vào ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.3.5. Hệ thống máng cáp treo trên trần 4.4. Yêu cầu về dự phòng cho TTDL 4.4.1. Tổng quan 4.4.2. Dự phòng cho các đường dẫn và hố chôn cáp 4.4.3. Dự phòng cho các dịch vụ nhà cung cấp truy nhập 4.4.4. Dự phòng cho phòng lối vào 4.4.5. Dự phòng cho khu vực phân phối chính 4.4.6. Dự phòng cho hệ thống cáp trục 4.4.7. Dự phòng cho hệ thống cáp nhánh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục B (tham khảo) Quản lý hạ tầng viễn thông Thư mục tài liệu tham khảo