TCVN8700:2011

Số lớp ống nhựa trong một cống cáp Số ống nhựa trong một cống cáp Kích thước cống cáp, mm Miệng Đáy 1 2 450 350 1 2 450 350 1 3 600 500 1 4 750 650 2 4 450 350 2 6 600 500 2 8 750 650 3 9 600 500 3 12 750 650 4 16 750 650 5 20 750 650 Chi tiết kết cấu cống cáp như Hình 1: Hình 1 - Kết cấu cống cáp loại 6 ống hai lớp (đơn vị tính bằng milimét) 4.1.2. Độ chôn sâu ống nhựa Độ chôn sâu tối thiểu từ mặt đường đến lớp ống nhựa trên cùng: - Đối với cống cáp đặt dưới hè 500 mm. - Đối với cống cáp đặt dưới đường 700 mm. Trường hợp đặc biệt khi độ chôn sâu ống nhựa không thể bảo đảm độ chôn sâu tối thiểu theo quy định trên, cần phải gia cố bảo vệ đường ống nhựa bằng lớp bê tông mác 150 dày 100 mm để bảo vệ cống cáp. Độ rộng của lớp bê tông này bằng độ rộng của miệng bể tính tại vị trí cách mép của lớp ống nhựa trên cùng là 150 mm. Chiều dài của lớp bê tông phụ thuộc vào khoảng cách thực của lớp ống nhựa không đạt độ sâu tối thiểu như đã nêu ở trên mà thay đổi cho thích hợp. 4.1.3. Khoảng cách giữa 2 ống nhựa liền kề ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 2 - Khoảng cách giữa 2 ống nhựa liền kề (đơn vị tính bằng milimét) 4.1.4. Khoảng cách từ mép ống nhựa ngoài cùng đến thành cống Khoảng cách từ mép ống nhựa ngoài cùng đến thành cống là 40,3 mm. Lót lớp cát đen ở đáy rãnh dày 100 mm rồi mới đặt ống nhựa. Nếu đáy rãnh bị bùn lầy hoặc lún, phải đổ một lớp bê tông, đá dăm mác 100 dày 50 mm, còn chiều dài phụ thuộc vào đoạn cần bao phủ lớp bùn lún đó mà thực hiện. Phủ lên tầng ống nhựa trên cùng bằng lớp cát đen dày 150 mm. 4.1.5. Gia cố khi có đường ống khác hoặc đường cáp điện lực chạy chéo ngang qua Khi có đường ống khác hoặc có đường cáp điện lực chạy chéo ngang qua thì phải lót một tấm bê tông mác 100 dày 50 mm, có chiều rộng đủ bao phủ số ống nhựa và chiều dài lớn hơn chiều rộng của các tuyến vượt chéo mỗi bên 100 mm. 4.1.6. Lắp chiều ống nhựa nhỏ trong ống nhựa lớn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2. Bể cáp, hầm và hố cáp 4.2.1. Yêu cầu chung Tùy thuộc vào số lượng ống nhựa lắp đặt và số tuyến nhánh xuất phát từ bể mà thiết kế xây dựng bể. Chiều dài lớn nhất của bể không vượt quá 6000 mm với bể dưới hè và 2200 mm với bể dưới đường. Khoảng cách giữa các bể trung bình là 100 m. Khoảng cách giữa các bể nếu do điều kiện địa hình bắt buộc hoặc có cáp lên tủ đấu cáp thì khoảng bể tối thiểu có thể được thay đổi cho phù hợp. Khoảng cách giữa các bể tối đa là 270 m, trường hợp cá biệt có thể cho phép đến 1000 m khi ống nhựa thẳng và kéo cáp bằng phương pháp nén áp suất. 4.2.2. Phân loại bể cáp 4.2.2.1. Bể cáp bằng bê tông; 4.2.2.2. Bể cáp bằng gạch xây; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2.3. Bể cáp bằng bê tông 4.2.3.1. Phân loại bể cáp bằng bê tông 4.2.3.1.1. Phân loại theo vị trí đặt bể - Bể cáp dưới hè; - Bể cáp dưới đường. 4.2.3.1.2. Phân loại bể cáp bằng bê tông theo quy cách đối với khung bể nắp đậy bê tông - Khung bể cáp 1 nắp đậy - Khung bể cáp 2 nắp đậy - Khung bể cáp 3 nắp đậy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Khung bể cáp 5 nắp đậy - Khung bể cáp 6 nắp đậy - Khung bể cáp 7 nắp đậy - Khung bể cáp 8 nắp đậy 4.2.3.1.3. Phân loại bể theo quy cách đối với khung bể nắp đậy gang cầu - Khung nắp bể 2 cánh; - Khung nắp bể 4 cánh; - Khung nắp bể 6 cánh; - Khung nắp bể 8 cánh. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông là bể cáp hình chữ nhật với các tấm nắp đậy bằng bê tông có kích thước 1200 mm x 700 mm. 4.2.3.2.1. Khung bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông Chiều rộng khung bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông là 1460 mm; Chiều dài khung bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông phụ thuộc vào số lượng nắp đậy bê tông như quy định trong Bảng 2. Chi tiết kích thước bể cáp bằng bê tông 3 nắp đan bê tông dưới hè Hình 3; bể cáp bằng bê tông 3 nắp đậy bê tông dưới đường Hình 4. Hình 3 - Chi tiết bể cáp bằng bê tông 3 nắp đan bê tông dưới hè (đơn vị tính bằng milimét) Hình 4 - Chi tiết bể cáp bê tông 3 nắp đậy bê tông dưới đường (đơn vị tính bằng milimét) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Loại bể cáp Chiều dài bể cáp (I), mm Chiều rộng bể cáp (d), mm Bể cáp loại 1 nắp đậy 980 1460 Bể cáp loại 2 nắp đậy 1690 1460 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2400 1460 Bể cáp loại 4 nắp đậy 3110 1460 Bể cáp loại 5 nắp đậy 3820 1460 Bể cáp loại 6 nắp đậy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1460 Bể cáp loại 7 nắp đậy 5240 1460 Bể cáp loại 8 nắp đậy 5950 1460 4.2.3.2.2. Đáy bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông Kích thước đáy bể cáp bằng bê tông đậy bê tông phải rộng hơn khung bể cáp bê tông, cả bốn phía đều là 100 mm (như Hình 3, Hình 4); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đáy bể cáp bê tông được đổ bê tông mác M150, đá dăm 1 cm x 2 cm, sỏi cỡ 2 hoặc 4 cm, cát vàng và xi măng PC 30; Chính giữa đáy bể tạo một rốn đựng nước có bán kính R = 120 mm, sâu 20 mm. 4.2.3.2.3. Thành bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông Chiều dày thành bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông là 200 mm (như Hình 4, Hình 5). Đối với bể cáp dưới hè, khoảng cách từ mặt bể cáp (mặt vỉa hè) đến mép trên của lớp ống nhựa trên cùng là 650 mm; đối với bể cáp dưới đường, khoảng cách từ mặt bể cáp (mặt đường) đến mép trên của lớp ống nhựa trên cùng là 900 mm. Khoảng cách từ đáy bể cáp bằng bê tông đến mép dưới ống nhựa dưới cùng là 200 mm. Chiều cao thành (hay độ sâu) bể cáp bằng bê tông thay đổi theo số lớp ống nhựa như Hình 4, Hình 5. Số lớp ống nhựa (được ký hiệu là T) quy định như sau: - Một lớp ống nhựa T = 120 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Ba lớp ống nhựa T = 420 mm; - Bốn lớp ống nhựa T = 520 mm; - Năm lớp ống nhựa T = 720 mm. Thành bể cáp bằng bê tông được đổ bê tông mác M250, đá dăm cỡ 1 cm x 2 cm, sỏi cỡ 2 hoặc 4 cm, cát vàng và xi măng PC 30. 4.2.3.2.4. Giá đỡ nắp đậy bê tông Giá đỡ nắp đậy bê tông có kết cấu gồm khung đỡ nắp đậy, chân khung đỡ nắp đậy và thanh đỡ nắp đậy. Vật liệu làm giá đỡ nắp đậy bê tông sử dụng loại thép chống gỉ (thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, …) Kết cấu giá đỡ nắp đậy bê tông loại 1 - 4 nắp đậy như Hình 5; Kết cấu giá đỡ đậy bê tông loại 5 - 8 nắp đậy như Hình 6. Hình 5 - Kết cấu giá đỡ nắp đậy bê tông loại 1 ÷ 4 nắp đậy (đơn vị tính bằng milimét) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 6 - Kết cấu giá đỡ nắp đậy bê tông loại 5 ÷ 8 nắp đậy (đơn vị tính bằng milimét) Chiều rộng (d) khung đỡ nắp đậy 1220 mm; chiều dài (l) khung đỡ nắp đậy và kích thước chủng loại sắt cho từng loại khung đỡ nắp đậy thay đổi theo số lượng nắp đậy bê tông như quy định tại Bảng 3. Bảng 3 - Kích thước khung đỡ nắp đậy bê tông bể cáp bằng bê tông (kích thước ngoài) Loại bể Chiều dài (l), mm Chiều rộng (d), mm Thép làm khung (kích thước mm) Số chân khung đỡ nắp đậy (cái) Bể dưới hè ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 nắp đậy 740 1220 L75x75x8 L100x100x10 4 2 nắp đậy 1450 1220 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 L100x100x10 4 3 nắp đậy 2160 1220 L75x75x8 L100x100x10 4 4 nắp đậy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1220 L75x75x8 L100x100x10 4 5 nắp đậy 3580 1220 L75x75x8 L100x100x10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 nắp đậy 4290 1220 L75x75x8 L100x100x10 6 7 nắp đậy 5000 1220 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 L100x100x10 6 8 nắp đậy 5710 1220 L75x7xX8 L100x100x10 6 Chân khung đỡ nắp đậy để giữ cố định khung đỡ nắp đậy với bể cáp bằng bê tông nắp đậy bê tông. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 7 - Kích thước chân khung đỡ nắp đậy bê tông (đơn vị tính bằng milimét) Thanh đỡ nắp đậy để đỡ nắp đậy bằng bê tông có chiều dài chung thanh đỡ nắp đậy là 1200 mm. Đối với bể cáp dưới nè, thanh đỡ nắp đậy sử dụng thép chữ T kích thước 100 mm x 70 mm x 8 mm; đối với bể cáp dưới đường, thanh đỡ nắp đậy sử dụng thép chữ T kích thước 100 mm x 80 mm x 8 mm. Kích thước thanh đỡ nắp đậy như Hình 8. Hình 8 - Kích thước thanh đỡ nắp đậy (đơn vị tính bằng milimét) 4.2.3.3. Bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu Bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu là loại bể hình chữ nhật có kích thước phụ thuộc vào số nắp cánh gang cầu có kích thước 750 mm x 750 mm. 4.2.3.3.1. Khung bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu Chiều rộng khung bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu là 1050 mm. Chiều dài khung bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu phụ thuộc vào số lượng nắp đậy gang cầu như quy định trong Bảng 4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 9 - Kích thước bể cáp bê tông nắp gang cầu 6 cánh dưới hè (đơn vị tính bằng milimét) Hình 10 - Kích thước bể cáp bê tông nắp gang cầu 6 cánh dưới đường (đơn vị tính bằng milimét) Bảng 4 - Kích thước khung các loại bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu TT Loại bể Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bể 2 cánh 1050 1050 2 Bể 4 cánh 1050 1800 3 Bể 6 cánh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2550 4 Bể 8 cánh 1050 3300 4.2.3.3.2. Đáy bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu Kích thước đáy bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu giống như quy định trong 4.2.3.2.2. 4.2.3.3.3. Thành bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu Kích thước thành bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu giống như quy định trong 4.2.3.2.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2.4.1. Phân loại bể cáp bằng gạch xây Phân loại bể cáp bằng gạch xây tương tự 4.2.2 4.2.4.2. Bể cáp bằng gạch xây nắp đậy bê tông Bể cáp bằng gạch xây nắp đậy bê tông là bể hình chữ nhật với tấm nắp đậy bằng bê tông có kích thước 1200 mm x 500 mm. 4.2.4.2.1. Khung bể cáp bằng gạch xây nắp đậy bê tông Chiều rộng và chiều dài khung bể cáp bằng gạch xây nắp đậy bê tông phụ thuộc vào số lượng nắp đậy bê tông và vị trí bể gạch xây (dưới hè hoặc dưới đường) như quy định trong Bảng 5. Chi tiết kích thước bể cáp bằng gạch xây 3 nắp đậy bê tông dưới hè Hình 11; bể cáp bằng gạch xây 3 nắp đậy bê tông dưới đường Hình 12. Hình 11 - Kết cấu bể bằng gạch xây 3 nắp đậy bê tông dưới hè (đơn vị tính bằng milimét) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 12 - Kết cấu bể bằng gạch xây 3 nắp đậy bê tông dưới đường (đơn vị tính bằng milimét) Bảng 5 - Kích thước khung bể cáp bằng gạch xây nắp đậy bê tông (kích thước ngoài) Loại bể cáp Bể cáp dưới hè, mm Bể cáp dưới đường, mm Chiều dài bể Chiều rộng bể Chiều dài bể Chiều rộng bể ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 866 1546 1040 1720 Bể cáp loại 2 nắp đậy 1376 1546 1550 1720 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1886 1546 2060 1720 Bể cáp loại 4 nắp đậy 2396 1546 2570 1720 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2906 1546 3080 1720 Bể cáp loại 6 nắp đậy 3416 1546 3590 1720 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3926 1546 4100 1720 Bể cáp loại 8 nắp đậy 4436 1546 4610 1720 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đáy bể cáp bằng gạch xây nắp đậy bê tông như quy định trong 4.2.3.2.2. 4.2.4.2.3. Thành bể cáp bằng gạch xây nắp đậy bê tông Chiều dày thành bể cáp bằng nắp đậy bê tông, loại dưới hè 220 mm (cả lớp trát), chi tiết như Hình 14. Chiều dày thành bể cáp bằng nắp đậy bê tông, loại dưới hè 330 mm (cả lớp trát), chi tiết như Hình 15. Đối với bể cáp dưới hè, khoảng cách từ mặt bể cáp (mặt vỉa hè) đến mép trên của lớp ống nhựa trên cùng là 650 mm; đối với bể cáp dưới đường, khoảng cách từ mặt bể cáp (mặt đường) đến mép trên của lớp ống nhựa trên cùng là 900 mm. Khoảng cách từ đáy bể cáp bằng bê tông đến mép dưới ống nhựa dưới dùng là 200 mm. Chiều cao thành (hay độ sâu) bể cáp bằng gạch xây thay đổi theo số lớp ống nhựa như Hình 14, Hình 15. Số lớp ống nhựa (được ký hiệu là T) quy định như sau: - Một lớp ống nhựa T = 120 mm; - Hai lớp ống nhựa T = 270 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Bốn lớp ống nhựa T = 570 mm; - Năm lớp ống nhựa T = 720 mm. Thành bể cáp bằng gạch xây loại A 210 mm x 100 mm x 60 mm. 4.2.4.2.4 Giá đỡ nắp đậy bê tông Giá đỡ nắp đậy bê tông như quy định trong 4.2.3.2.2. Chiều rộng khung đỡ nắp đậy, chiều dài khung đỡ nắp đậy và kích thước chủng loại sắt cho từng loại khung đỡ nắp đậy thay đổi theo số lượng nắp đậy bê tông như quy định trong Bảng 6. Bảng 6 - Kích thước khung đỡ nắp đậy bê tông bể cáp bằng gạch xây (kích thước ngoài) Loại bể Chiều dài (l), mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thép làm khung (kích thước mm) Số chân khung đỡ nắp đậy (cái ) Bể dưới hè Bể dưới đường 1 nắp đậy 540 1220 L75x75x8 L100x100x10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 nắp đậy 1050 1220 L75x75x8 L100x100x10 4 3 nắp đậy 1560 1220 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 L100x100x10 4 4 nắp đậy 2070 1220 L75x75x8 L100x100x10 4 5 nắp đậy ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1220 L75x75x8 L100x100x10 6 6 nắp đậy 3090 1220 L75x75x8 L100x100x10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 nắp đậy 3600 1220 L75x75x8 L100x100x10 6 8 nắp đậy 4110 1220 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 L100x100x10 6 Chân khung đỡ nắp đậy, thanh đỡ nắp đậy để đỡ nắp đậy bể bằng gạch xây như quy định trong 4.2.3.2.4. 4.2.4.3. Bể cáp bằng gạch xây nắp đậy gang cầu Bể cáp bằng gạch xây nắp đậy gang cầu là loại bể hình chữ nhật có kích thước phụ thuộc vào số nắp cánh gang cầu có kích thước 750 x 750 mm. 4.2.4.3.1. Khung bể cáp bằng gạch xây nắp đậy gang cầu Chiều rộng và chiều dài khung bể cáp bằng gạch xây nắp đậy gang cầu phụ thuộc vào số lượng nắp đậy gang cầu và vị trí bể cáp (dưới hè hoặc dưới đường) như quy định trong Bảng 7. Chi tiết thước bể cáp bằng gạch xây nắp gang cầu 6 cánh nằm dưới hè như Hình 13. Kích thước của bể cáp bằng gạch xây nắp gang cầu 6 cánh dưới đường như Hình 14. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 14 - Kết cấu bể gạch xây nắp gang cầu 6 cánh dưới đường (đơn vị tính bằng milimét) Bảng 7 - Kích thước khung các loại bể cáp bằng gạch xây nắp gang cầu Loại bể cáp Bể cáp dưới hè, mm Bể cáp dưới đường, mm Chiều dài bể Chiều rộng bể Chiều dài bể ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bể cáp 2 cánh 1090 1090 1310 1310 Bể cáp 4 cánh 1840 1090 2060 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bể cáp 6 cánh 2590 1090 2810 1310 Bể cáp 8 cánh 3340 1090 3560 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2.4.3.2. Đáy bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu Kích thước đáy bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu giống như quy định trong 4.2.4.2.2 4.2.4.3.3. Thành bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu Kích thước thành bể cáp bằng bê tông nắp đậy gang cầu giống như quy định trong 4.2.4.2.3. 4.2.5. Hầm và hố cáp 4.2.5.1. Yêu cầu chung Hầm cáp sử dụng cho các tuyến cáp chính, hố cáp sử dụng cho tuyến cáp phối và vị trí rẽ cáp lên tủ; Hầm cáp và hố cáp có thể được xây bằng gạch đặc chất lượng loại một, bê tông, chất dẻo… nhưng phải đảm bảo yêu cầu về tải trọng và không bị thấm nước. Tùy điều kiện và vị trí lắp đặt cụ thể, hầm cáp, hố cáp có thể xây trực tiếp, lắp ghép hoặc đúc sẵn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trường hợp cần lắp đặt nhiều cỡ ống khác nhau, phải lắp ống lớn phía dưới, ống nhỏ phía trên. Hầm cáp sử dụng để lắp đặt cáp dùng loại MH1 đến MH11 như trong Bảng 8 và hố cáp dùng loại HH6, HH7 như trong Bảng 9. Một số hình dạng hầm cáp như Hình 15. Bảng 8 - Kích thước các loại hầm cáp Loại MH Số lượng ống: Hàng x lớp Kích thước bên trong dài x rộng x cao (mm) Đường kính cáp lớn nhất lắp đặt, (mm) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MH1 2 x 2 1500 x 1000 x 1200 50 MH2 2 x 2 1800 x 1000 x 1500 60 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MH3 3 x 3 1660 x 1440 x 1700 60 MH4 3 x 3 2300 x 1300 x 1500 65 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MH5 3 x 5 2380 x 1440 x 1700 80 MH6 3 x 5 3000 x 1400 x 1700 80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MH7 4 x 5 3100 x 1440 x 1700 80 MH8 4 x 6 3200 x 1400 x 2100 80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MH9 5 x 7 4000 x 1500 x 2200 80 MH10 5 x 5 3500 x (2400/1800) x 1750 80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MH11 5 x 5 3600 x (3000/1800) x 1750 80 Hầm chữ T CHÚ THÍCH: 2400/1800 là kích thước cạnh lớn trên cạnh nhỏ Bảng 9 - Kích thước các loại hố cáp Loại HH (nơi lắp đặt) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kích thước bên trong dài x rộng x cao, mm Đường kính cáp lớn nhất lắp đặt, (mm) HH1(a) (vỉa hè) 2/35 300 x 300 x 350 10 HH1(b) (vỉa hè) 2/35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 HH2 (vỉa hè) 4/45 520 x 380 x 600 12 HH3 (vỉa hè) 5/45 1160 x 380 x 600 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7/45 1380 x 520 x 600 20 HH5 (dưới đường) 4/45 750 x 750 x 750 20 HH6 4/45 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 HH7 4/45 762 x 762 x 1220 20 Hình 15 - Một số hình dạng hầm cáp (đơn vị tính bằng milimét) Khi xây dựng công trình ngoại vi tại khu vực có địa hình đặc biệt hoặc thuộc vùng hẻo lánh, không thể áp dụng kích thước chuẩn hầm cáp như trên cho phép thiết kế kiểu hầm đặc biệt phù hợp với điều kiện vị trí nơi lắp đặt. 4.2.6. Bể, hầm, hố cáp đúc sẵn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bể, hầm hố, cáp được làm bằng vật liệu nhựa HDPE hoặc nhựa nhiệt dẻo hoặc Polyme bê tông. Vách thẳng có thiết kế hình chữ "I" nhằm mục đích tăng cường khả năng chịu lực. Thân có thiết kế các đường gân cho phép hạn chế được biến dạng vách hầm trong điều kiện chôn trong đất cát, đồng thời giữ cho bể, hầm, hố cáp nằm vững trong đất cát. Bể, hầm hố, cáp có đáy hoặc không đáy. Dễ khoan lỗ để đưa đường cáp vào từ bên hông hoặc có thể đưa đường cáp vào từ dưới đáy. Bể, hầm hố, cáp có khóa bảo vệ hình chữ L và các loại khóa tùy chọn. Tuổi thọ bảo đảm trên 20 năm. 4.2.6.2. Bể cáp đúc sẵn Giá đỡ chứa măng xông hình khuỷu tay và giá đỡ chứa măng xông lắp đặt bên thành hầm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các bộ ốc đi kèm trong thân để thuận tiện gắn các thanh ray và các giá đỡ chứa măng sông. Vành nắp hầm hình chữ "T" kín, giúp tránh được đất xâm nhập vào. Có vòng nâng chiều cao hầm cáp, sử dụng trong trường hợp cần thiết khi chiều cao của lề đường được nâng lên sau khi thi công. Kích thước một số loại bể cáp đúc sẵn như Bảng 10. Kết cấu bể cáp đúc sẵn như Hình 16. Hình 16 - Kết cấu bể, hầm, hố cáp đúc sẵn (đơn vị tính bằng milimét) Bảng 10 - Kích thước một số loại bể cáp đúc sẵn STT Chiều dài (mm) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều sâu (mm) 1 845 572 610 2 1016 730 610 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1328 883 914 4.2.6.3. Nắp bể, nắp hầm, hố cáp đúc sẵn 4.2.6.3.1. Yêu cầu chung - Nắp bể, hầm, hố cáp (nắp đậy) khi lắp đặt phải ngang bằng với mặt đường, mặt hè, không bập bênh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại và phải ngăn chặn được chất thải rắn lọt xuống bể, hầm, hố cáp. Nắp bể, hầm, hố cáp làm bằng vật liệu Thermoplastic cứng ứng dụng cho lắp đặt dưới hè đường và các khu dân cư; hoặc làm bằng Polyme Bê tông có tải trọng lớn hơn. - Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt bể, hầm, hố cáp, nắp bể, hầm, hố cáp phải chịu được tải trọng phù hợp như quy định trong Bảng 11. Bảng 11 - Khả năng chịu tải trọng của nắp bể cáp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vị trí lắp đặt bể cáp ≥ 15 Dưới hè hoặc những nơi ôtô không vào được ≥ 125 Dưới hè hoặc bãi đỗ xe khách loại < 30 chỗ ≥ 250 Dưới lòng đường khu vực ít xe tải chạy qua ≥ 400 Dưới đường cao tốc, đường xe tải ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khu vực xe có tải trọng lớn, bến cảng, sân bay ≥ 900 Khu vực xe có tải trọng cực lớn 4.2.6.3.2. Phân loại Nắp bằng bê tông. Nắp bể bằng gang. 4.2.6.3.3. Khung nắp bể bê tông Khung nắp bể dưới hè - Kích thước khung nắp bể dưới hè 1200 mm x 700 mm x 70 mm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số lượng, chủng loại thép chịu lực và thép cấu tạo tùy thuộc vào vị trí lắp đặt bể cáp sao cho nắp bể cáp chịu được tải trọng phù hợp với vị trí lắp đặt bể như trong Bảng 11. Kết cấu nắp bể bê tông dưới hè như Hình 17. Hình 17 - Kết cấu nắp bể bê tông dưới hè (đơn vị tính bằng milimét) Khung nắp bể dưới đường - Kích thước khung nắp bể dưới đường 1200 mm x 700 mm x 90 mm. - Khung nắp bể dưới hè sử dụng Thép chữ L 90 mm x 90 mm x 10 mm; Số lượng, chủng loại thép chịu lực và thép cấu tạo tùy thuộc vào vị trí lắp đặt bể cáp sao cho nắp bể cáp chịu được tải trọng phù hợp với vị trí lắp đặt bể như trong Bảng 11. Kết cấu nắp bể bê tông dưới hè như Hình 18. Hình 18 - Kết cấu nắp bể bê tông dưới đường (đơn vị tính bằng milimét) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trên mặt nắp đậy có kẻ 2 dòng, dòng trên kẻ "BỂ CÁP THÔNG TIN", dòng dưới kẻ chữ của đơn vị quản lý, ví dụ "VNPT" chiều cao của chữ là 100 mm, như Hình 18. 4.2.6.3.4. Khung nắp bể gạch xây - Kích thước khung nắp bể dưới hè 1200 mm x 500 mm x 70 mm - Khung nắp bể dưới hè sử dụng thép chữ L: kích thước 70 mm x 70 mm x 8 mm. Số lượng, chủng loại thép chịu lực và thép cấu tạo tùy thuộc vào vị trí lắp đặt bể cáp sao cho nắp bể cáp chịu được tải trọng phù hợp với vị trí lắp đặt bể như trong Bảng 1. Kết cấu nắp bể gạch xây dưới hè như Hình 19. Hình 19 - Kết cấu nắp bể gạch xây dưới hè (đơn vị tính bằng milimét) Khung nắp bể dưới đường - Kích thước khung nắp bể dưới đường 1200 mm x 500 mm x 90 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số lượng, chủng loại thép chịu lực và thép cấu tạo tùy thuộc vào vị trí lắp đặt bể cáp sao cho nắp bể cáp chịu được tải trọng phù hợp với vị trí lắp đặt bể như trong Bảng 11. Kết cấu nắp bể gạch xây dưới đường như Hình 20. Đổ bê tông như quy định trong 4.2.6.3.3. Trên mặt nắp đậy như quy định trong 4.2.6.3.3. Hình 20 - Kết cấu nắp bể gạch xây dưới đường (đơn vị tính bằng milimét) 4.2.6.3.5. Khung nắp bể gang cầu loại cánh vuông Nắp bể cáp loại cánh vuông - Nắp bể gang cầu được chế tạo thành các cánh hình tam giác có bản lề gắn vào khung; - Góc mở modul góc cánh lớn nhất 129 độ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Vị trí mở cánh nắp an toàn: Mở nắp ở góc 90 độ; - Lực nâng cấp < 300 N; - Các cánh nắp được thiết kế thứ tự, cài lên nhau. Nắp cánh có thể tháo rời ra khỏi khung. Khung nắp bể gang cầu: - Được đúc liền khối, không qua gia công cơ khí; - Có các quai móc để thuận tiện trong thi công lắp đặt; - Được bắt liền xuống khối bê tông miệng hố cáp. Khóa bảo vệ - Khóa bảo vệ an toàn chuyên dụng; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 21 - Kết cấu nắp bể bằng gang cầu loại cánh (đơn vị tính bằng milimét) 4.2.6.3.6. Nắp hố cáp loại cánh tròn Nắp có hình dạng bề mặt là hình tròn, vuông hoặc hình chữ nhật, có đường kính của vòng tròn nội tiếp vùng thông sáng của nắp trong khoảng từ 600 mm đến 1000 mm để đảm bảo an toàn cho người lên xuống làm việc trong hầm cáp; Nắp hầm cáp dưới đường có tổng diện tích bề mặt khung nắp không quá 1 m 2 ; Kích thước nắp hầm hố cáp tùy thuộc vào kích thước và vị trí xây dựng hầm hố cáp. Các vật liệu dùng để chế tạo nắp: Gang xám, gang cầu, thép đúc, thép cuốn mạ kẽm lớp mạ tối thiểu 50 μm), bê tông cốt thép, vật liệu nhựa tổng hợp; Hình 22 - Kết cấu nắp hầm, hố cáp bằng gang cầu loại tròn (đơn vị tính bằng milimét) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2.7.1. Giá đỡ cáp trong bể cáp: Giá đỡ cáp trong bể cáp được làm từ vật liệu chống gỉ (thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng…), được gắn cố định vào thành tường bể cáp. Giá đỡ cáp trong bể cáp dùng thép dẹt 50 mm x 5 mm chẻ đuôi cá một đầu để găm chặt vào thành bể, hầm, hố cáp như Hình 23. Hình 23 - Kích thước giá đỡ cáp (đơn vị tính bằng milimét) Giá đỡ cáp trong bể đầu tiên cách mặt bể 400 mm (đối với bể dưới đường) và 300 mm (đối với bể dưới hè), khoảng cách giữa các giá đỡ cáp liên tiếp phía dưới cách đều nhau 300 mm. Số lượng giá đỡ cáp trong một bể tối đa là 16. 4.2.7.2. Giá đỡ cáp trong hầm, hố cáp: Giá đỡ cáp trong hầm, hố cáp được làm từ vật liệu chống gỉ (thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng…), được gắn cố định vào thành tường bể cáp. Giá đỡ cáp trong hầm, hố cáp cách mặt hầm, hố cáp 600 mm, khoảng cách từ giá đỡ cáp thấp nhất tới đáy hầm, hố cáp 150 mm, khoảng cách giữa các giá đỡ cáp phía dưới cách đều nhau 230 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Phải trang bị thang chắc chắn bên trong hầm cáp; Thang phải được bố trí ở vị trí thích hợp để thuận tiện ra vào hầm cáp. 4.2.7.3. Giá đỡ măng sông cáp: Giá đỡ măng sông cáp cũng tương tự như giá đỡ cáp. 4.2.7.4. Bộ gá định vị ống nhựa Để định vị chính xác khoảng cách của các ống nhựa, sử dụng loại bộ gá đỡ (còn gọi là tấm đệm ống) bao gồm các loại: - 2 ống - 1 lớp; - 3 ống - 1 lớp; - 4 ống - 1 lớp; - 4 ống - 2 lớp; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 8 ống - 2 lớp. Kích thước chi tiết tấm đệm ống nhựa loại có đường kính 110 mm như Hình 24 và trong Bảng 12. Bảng 12 - Kích thước tấm đệm ống nhựa loại có đường kính 110 mm STT Loại A (mm) D (mm) H (mm) L (mm) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 2 ống - 1 lớp 30 110,5 95 311 ≥ 5 2 3 ống - 1 lớp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 110,5 95 452 ≥ 5 3 4 ống - 1 lớp 30 110,5 95 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ≥ 5 4 4 ống - 2 lớp 30 110,5 190 311 ≥ 5 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 30 110,5 190 452 ≥ 5 6 8 ống - 2 lớp 30 110,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 592 ≥ 5 Hình 24 - Kích thước các loại tấm đệm ống nhựa (đơn vị tính bằng milimét) 4.2.7.5. Đầu bịt ống nhựa Đầu bịt ống nhựa để làm kín ống khi ống được lắp đặt trên tuyến cống bể và chưa có cáp luồn vào. Kích thước đầu bịt ống nhựa như Hình 25. Một số kích thước đầu bịt ống nhựa như quy định trong Bảng 13. Bảng 13 - Kích thước một số loại đầu bịt ống nhựa thông dụng Nút ống loại sản phẩm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d 1 d 2 d 3 e 1 I 1 PVC-U/32 25 35 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 PVC-U/110 98 112 124 5 60 Đối với vị trí đầu ống nhựa tiếp giáp với thành bể, trước khi đổ bê tông thành bể phải đặt ống nối xuyên tường bằng nhựa vào vị trí ống, đồng thời cố định vị trí ống bằng tấm đệm ống quy định tại 4.2.7.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.3. Hệ thống rãnh kỹ thuật 4.3.1. Yêu cầu chung Rãnh kỹ thuật được xây dựng dọc theo các tuyến đường giao thông nhằm mục đích lắp đặt các công trình cung cấp dịch vụ như cấp nước, điện lực, viễn thông, thoát nước,… 4.3.2. Phân loại rãnh kỹ thuật Rãnh kỹ thuật bằng bê tông; Rãnh kỹ thuật bằng gạch xây. 4.3.3. Rãnh kỹ thuật bằng bê tông 4.3.3.1. Kích thước rãnh kỹ thuật bằng bê tông Rãnh kỹ thuật bằng bê tông có kích thước 1500 mm x 1500 mm, nằm dưới hè và miệng rãnh kỹ thuật bằng với mặt vỉa hè. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ dày của đáy rãnh kỹ thuật là 150 mm. Đáy rãnh đổ bê tông mác 150, đá dăm 1 cm x 2 cm, sỏi cỡ 2 cm x 4 cm, cát vàng và xi măng PC30; Đáy rãnh kỹ thuật có bề rộng hơn bề ngang của rãnh kỹ thuật mỗi bên 100 mm như Hình 26. Đáy rãnh được gia cố cốt thép 8 buộc thành ô vuông kích thước 200 mm x 200 mm như Hình 27. Hình 26 - Mặt cắt ngang rãnh kỹ thuật bằng bê tông (đơn vị tính bằng milimét) Hình 27 - Mặt cắt dọc rãnh kỹ thuật bằng bê tông (đơn vị tính bằng milimét) 4.3.3.3. Thành rãnh kỹ thuật bằng bê tông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thành rãnh đổ bê tông mác 250, đá dăm 1 cm x 2 cm, sỏi cỡ 2 cm x 4 cm, cát vàng và xi măng PC30; Thành rãnh được gia cố cốt thép 8 buộc thành ô vuông kích thước 200 mm x 200 mm. 4.3.3.4. Giá đỡ cáp rãnh kỹ thuật bằng bê tông Giá đỡ cáp lắp hai bên thành rãnh kỹ thuật. Giá đỡ cáp được làm từ vật liệu không gỉ (thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng), kích thước L50 x 50; giá đỡ cáp có chiều dài không quá 400 mm. Khoảng cách giữa các thanh giá đỡ cáp trên cùng một hàng là 500 mm ÷ 600 mm; khoảng cách giữa các tầng giá đỡ là 230 mm. Tầng dưới cùng cách đáy ít nhất 150 mm. 4.3.4. Rãnh kỹ thuật bằng gạch xây 4.3.4.1. Kích thước rãnh kỹ thuật bằng gạch xây Rãnh kỹ thuật bằng gạch xây có kích thước 1500 mm x 1500 mm đặt dưới hè và miệng rãnh kỹ thuật bằng với mặt vỉa hè. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Như quy định trong 4.3.3.2. Hình 28 - Mặt cắt ngang rãnh kỹ thuật bằng gạch xây (đơn vị tính bằng milimét) 4.3.4.3. Thành rãnh kỹ thuật bằng gạch xây Độ dày thành rãnh 220 mm (kể cả lớp vữa trát) bằng gạch xây loại A (210 mm x 100 mm x 60 mm). Hình 29 - Mặt cắt dọc rãnh kỹ thuật xây gạch (đơn vị tính bằng milimét) 4.3.4.4. Giá đỡ cáp rãnh kỹ thuật bằng gạch xây. Như quy định trong 4.3.3.4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kích thước tấm bê tông nắp rãnh 1900 mm x 500 mm x 100 mm. Kết cấu: Số lượng, chủng loại thép chịu lực và thép được tính toán sao cho tấm nắp rãnh kỹ thuật chịu được tải trọng không nhỏ hơn 125 (kN). Nắp rãnh kỹ thuật đổ bê tông mác 250, đá dăm cỡ 1 cm x 2 cm, cát vàng, đá sỏi loại nhỏ (từ 0,2 đến 3 cm) và xi măng PC 30. Láng nắp rãnh bằng vữa bê tông mác 100. CHÚ THÍCH: - Kd: khoảng cách giữa các thanh thép chịu lực tùy thuộc vào số thanh tính toán; - Kn: khoảng cách giữa các thanh thép cấu tạo tùy thuộc vào số thanh tính toán. Hình 30 - Kết cấu nắp rãnh kỹ thuật (đơn vị tính bằng milimét) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.4.1. Vị trí Trong viễn thông tủ đấu cáp được kết cấu nằm giữa đường cáp chính và các đường cáp nhánh để đưa đến hộp cáp và các thuê bao như Hình 31. Hình 31 - Vị trí tủ đấu cáp (đơn vị tính bằng milimét) 4.4.2. Cấu tạo tủ cáp Vật liệu chế tạo: Nhựa ABS/Composite SMC/BMC. Dung lượng: tùy thuộc yêu cầu. Vật liệu chế tạo khung đỡ và giá đỡ phiến bằng Inox. Độ bền va đập theo NFC 20015: ≥ 30 (J). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ kín nước theo EN 60529 (Bơm nước góc 60 độ): Không dò nước vào tủ. Độ hút nước (Ngâm trong nước 24 giờ: ≥ 0,15 %. Diện tích thông gió tự nhiên ở nóc: 200 (cm 2 ). Khả năng chống tia cực tím: Không thay đổi màu và không vỡ. Khả năng bắt lửa UL94-HB: Không tự cháy khi bỏ ngọn lửa mồi. Màu sắc: vỏ tủ có cấu tạo màu ghi sáng. 4.4.3. Chỉ tiêu kỹ thuật của tủ đấu cáp ĐIện trở cách điện giữa 2 tiếp điểm để đấu một đôi dây: 3.10 9 Ω. ĐIện trở tiếp xúc: ≤ 3 mΩ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Điện áp đánh xuyên giữa 2 tiếp điểm kế tiếp: ≥ 1,5 KVms. Điện dung ghép: 3,5 pF. TIếp điểm bằng hợp kim đồng mạ Niken. Số lần sử dụng đấu nối: ≥ 200 lần. Điện trở tiếp đất giữa giá đỡ phiến và tiếp đất ≤ 1 Ω. Lực tiếp xúc của loại tiếp điểm cài phải lớn hơn 10 N. Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 o C ÷ 80 o C. Độ ẩm cho phép 95 % tại 25 o C. 4.4.4. Loại tiếp điểm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sử dụng tiếp điểm loại bắt vít. 4.4.5. Vị trí thi công lắp đặt Tủ cáp lắp đặt cách mặt đất tối thiểu là 300 mm (đối với vùng không bị ngập lụt); tối thiểu là 1500 mm (đối với vùng bị ngập lụt). Tiếp đất cho tủ cáp theo quy định như bảng 14. Bảng 14 - Trị số điện trở tiếp đất cho tủ cáp Điện trở suất của đất (Ω.m) < 50 51 ÷ 100 101 ÷ 300 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 > 500 Điện trở tiếp đất (Ω) ≤ 5 ≤ 6 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 12 Phụ lục A ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Một số chỉ tiêu kỹ thuật khác A.1 Thép làm khung, nắp bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật - Độ bền kéo đạt 38 ÷ 55 Mpa. - Tỷ lệ giãn dài khoảng 20 %. A.2 Xi măng mác PC30 tức P400 - Cường độ chịu nén là: 400 Mpa. - Cường độ chống giãn nở đạt 25 Mpa. A.3 Gạch xây loại A - Hệ số hút nước là 15 %. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.4 Thử tải trọng nắp bê tông bể Phương pháp thử tải trọng nắp bê tông tuân thủ TCVN 7888:2008 "Phương pháp thử bê tông và vữa xây dựng". A.5 Khung nắp bể gang cầu - Vật liệu bằng gang cầu. - Độ bền kéo đút : 520 MPa - Độ dãn dài : ≥ 7%. - Giới hạn chảy: ≥ 320 Mpa. - Độ cứng Brinell: 180 ÷ 240 HB. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 [1] TCN 68-153:1995 - Cống bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật. [2] TCN 68-254:2006 - Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật. [3] TC 03-05-2002-KT Tiêu chuẩn nắp bể hố cáp thông tin - Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. [4] BSI. BS5911: Part 200:1989, British Standards. Part 200: Specification for unreinforced and reinforced manholes and soakaways of circular cross section (Tiêu chuẩn Anh phần 200: Đặc điểm kỹ thuật cống bể và gia cố miệng cống trn). [5] Australia Telecoms, Conduit and Cable Placement - TPH0055LC, 1988 (Tiêu chuẩn ống và cáp). [6] RUS 1751f - 670, Outside Plant corrosion considerations, 1993 (Một số vấn đề về ăn mòn trong mạng ngoại vi) [7] RUS 1751f-644, Underground Plant Construction, 1988 (Xây dựng công trình chôn ngầm) [8] RUS 1751f-643, Underground Plant Design, 1998 (Thiết kế công trình chôn ngầm). [9] RUD 1751f-641, Construction of Buried Plant, 1995 (Xây dựng công trình chôn ngầm). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 [11] NTTWest, Underground Plant, 1999 (Công trình ngầm). [12] Underground Committee, ANSI / SCTE 77 2002 and Telcordia GR-902-CORE specifications (Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình ngầm). [13] Thiết kế cống bể cáp, bể cáp dưới hè, bể cáp dưới đường của Công ty Thiết kế. [14] Tiêu chuẩn phiến đấu dây của Siemens. Krone, FL (Pháp), 3M (USA), và của Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện. [15] Sổ tay thiết kế công trình đường dây điện thoại nội hạt của Viện Thiết kế + Bưu điện Trung Quốc. [16] Cải tiến hố cáp. Viện Khảo sát Thiết kế công trình thông tin Bưu điện Trung Quốc, 1994. [17] Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công ty cổ phần Cổ phần liên kết truyền thông - COMLINK. [18] Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công ty XNK Thiên Phát. [19] Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Yêu cầu kỹ thuật 4.1 Cống cáp 4.2 Bể cáp, hầm và hố cáp 4.3 Hệ thống rãnh kỹ thuật 4.4 Tủ đấu cáp (sử dụng đấu nối cáp đồng) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66