TCVN4213:1986

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4213:1986 về Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4213 : 1986 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN MỦ CAO SU Art i fic i al lighting in the caoutchouc - f actory Tiêu chuẩn này quy định chiếu s á ng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp chế biến m ủ cao su. Ti ê u chuẩn này được sử dụng đ ể thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản l í các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp ch ế biến mủ cao su. 1. Quy định chung 1.1. Khi thiết k ế chiếu sáng nhân tạo những nơi s ả n xu ấ t của nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ cao su phải tuân theo các yêu cầu c ủ a tiêu chuẩn này và TCVN 3743 : 1983. 1.2. Chiếu s á ng làm việc trong các phân xưởng, gian sản xuất đ ược phép sử dụng đè n nung sáng hoặc đèn huỳnh quang theo quy định trong bảng 1. 1.3. Trong tất cả các phân xưởng, gian sản xuất ph ả i đặt chiếu sá ng sự cố và chiếu sáng phân tán người phù hợp v ớ i các yêu cầu quy định trong điều 1.8 và 1.9 của TCVN 3743 : 1983 . 1.4. Trong phạm vi nhà máy, xí nghiệp cần phải lắp đặt hệ thống chiếu sáng phù hợp với yêu cầu quy định trong đi ề u 1.12 của TCVN 3743 : 1983. 1.5. Khi thiết k ế chiếu sáng nhân tạo cần phải tính đến hệ số dự trữ để bù lại sự giảm độ rọi trong quá trình sử dụng hệ th ố ng chi ế u sáng. Hệ số dự trữ và thời hạn lau đèn quy định trong bảng 2. 2. Chiếu sáng nhân tạo trong các phân xưởng và gian sản xuất 2.1. Độ rọi trên mặt làm việc và hệ thống chiếu sáng trong các phân xưởng, gian sản xuất phải tuân theo quy định trong bảng 1. 2.2. Cho phép l ấ y giá trị độ rọi theo cấp công việc cao nhất làm độ rọi chiếu sáng chung trong những phân xưởng, gian sản xuất c ó nhiều c ấ p công việc kh á c nhau, khi không thể sử dụng chiếu sáng chung cho khu vực được. 2.3. Trong các phân xưởng, gian sản xuất thường xuyên có ngư ờ i làm việc n ê n chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang. 2.4. Đèn dùng chiếu sáng chung phải có bộ phận ph ả n xạ ánh sáng v ớ i góc bảo vệ không nhỏ hơn 15 o đối v ớ i đèn huỳnh quang và kh ô ng nh ỏ hơn 10 o đối vớ i đèn nung sáng. Cách xác định góc bảo vệ của đèn quy định trong phụ lục 1. 2.5. Độ cao treo đèn so với sàn nhà trong hệ thống chiếu sáng chung k h ông đư ợc nhỏ hơn các giá trị quy định trong bảng 4 và 5 của TCVN 3743 : 1983. 3. Kiểm tra sử dụng và bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng 3.1. Phải kiểm tra giá trị độ rọi của chiếu sáng làm việc trong các phân xưởng, gian sản xuất ít nh ấ t một lần trong một năm. 3.2. Ph ả i kiểm tra hệ thống chiếu sáng sự cố và phân tán người ít nh ấ t ba tháng một lần. 3.3. Ph ả i thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của nguồn sáng và đèn. 3.4. Nguồn sáng, đèn bị hư hỏng phải được sửa chữa và thay thế ngay, chậm nhất không quá hai ngày đối với nguồn sáng và n ă m ngày đ ố i với đèn kể từ ngày ngu ồ n sáng hoặc đèn bị hư hỏng. 3.5. Thay thế nguồn sáng hoặc đèn phải phù hợp về kiểu, loại, công suất và điện áp. 3.6. Khi nghiệm thu, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng cần phải lập hồ sơ theo dõi như các bảng mẫu quy định trong phụ lục 2. B ả ng 1: Độ rọi chiếu s á ng nhân tạo trong các phân xưởng, gian sản xuất T ê n phân x ưở ng, gian phòng, khu vực sản xu ấ t M ặ t làm vi ệ c M ặ t xác định độ rọi ti êu c hu ẩ n Cấp công vi ệ c Đ ộ rọi nh ỏ nh ấ t, lux Ghi chú Chi ế u sáng b ằ ng đè n huỳnh quang Chi ế u sáng bằ ng đè n nung sáng H ệ th ố ng chiếu sáng chung H ệ thống chi ế u sáng h ỗ n h ợ p Hệ t hống chi ế u s áng chung H ệ t h ố ng chi ế u sáng h ỗ n h ợ p Chi ế u sáng chung v à cục b ộ Riêng chiếu s áng chung Chi ếu sáng chung v à c ụ c bộ Riêng chiếu sáng chung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Cô ng đoạn m ủ nước - Bể m ủ t r ê n dướ i M iệ ng c hảy n út điều khi ể n ngang VI 75 30 - Khu v ự c đánh đông m ủ S à n nhà, v ò i ch ả y ngang VI 75 30 - Khu vực ngâm (NH 3 ) Am o ni ắc Van điều khi ể n tr ê n đ ư ờ ng ố ng ngang V c 75 30 - Khu vực máy quay li tâm, khu v ự c vào chai V ò i chảy m iện g chai ngang V c 75 30 - Ph ò ng h ó a nghi ệ m t r ê n bàn làm việc ngang II d 150 400 150 75 200 75 - Khu v ự c chứa nguy ê n liệ u, gian chọn mủ, bể r ửa mủ S à n nhà, tr ê n mặt n ướ c ngang V c 75 30 - Khu vực ch ứ a đ ất , bể chứa cao lanh và đ ánh đông S à n nh à ngang VI 75 30 - B ồ n đánh t an đất vào nước Mặt n ướ c ngang V c 75 30 2. Cô ng đoạn gia c ông cơ học - Máy lạng L ưỡ i cưa trục cán ngang IV d 100 50 - Máy v ậ n chuy ể n M ặ t nước ngang VI 75 30 - R ử a mũ - Máy cán n ơ i tiế p xúc hai trục cán cao 0,8m Nghiêng VI + 1 100 50 T ă ng l ê n 1 b ậ c t heo thang đ ộ rọ i vì m ứ c nguy hi ể m cao - Máy nhai Mi ệ ng vào m ủ v ớ t mũ ngang IV d 100 50 - Máy b ă m, máy c ốm, máy bún “ “ IV d 100 50 - Đ ư ờ ng v ậ n c huyể n mủ Sàn nhà, đườn g ray ngang VI 75 30 3. Công đo ạ n gia c ô ng n hiệt - Khu v ự c l ò xong d ầu vào m ủ , thân lò Đ ư ờ ng ray ngang VI 75 30 - Khu ro mủ N út điề u khi ể n bi ể u đ ồ t ự ghi ngang IV d 100 50 - Khu v ự c cân ép: Bàn cân Vạch chỉ cân Đ ứng I V d 100 50 M á y é p Bàn đ iề u khi ể n Đứ ng I V d 100 50 - Khu l ò s ấ y Đườ ng vận chuy ể n Đườ ng ray ngang IV 75 30 V ị tr í lê n m ủ Sào phơi cách mặ t đ ấ t 0,8m ngang VI 75 30 - Cửa lò sấy Nhi ệ t k ế Đ ứng V 75 30 - Nơi xuống m ủ : V ị t r í ki ể m tra phân lo ạ i m ủ S à n nhà ngang IV d 100 50 4. Công đoạn hoàn ch ỉ nh sản phẩm Khu vực đó ng ki ệ n S à n nh à ngang VI 75 30 Bảng 2: Hệ s ố dự trữ v ề thời hạn lau đèn T ê n công đoạn sản xu ấ t Hệ số dự trữ Số l ầ n lau đèn l ầ n/năm Đèn huỳnh quang Đèn nung sáng Công đoạn chế biến mủ 1,8 1,5 6 C ô ng đoạn gia công cơ h ọ c 1,5 1,3 4 Công đoạn gia công nhiệt 1,8 1 , 5 6 Công đoạn hoàn ch ỉ nh sản phẩm 1,5 1 , 3 4 Phụ lục 1 Góc bảo vệ của đèn a. Đèn nung sáng nhìn thấy dây tóc bóng đèn b. Đèn nung sáng bóng mờ c. Đèn huỳnh quang kh ô ng có bộ phận tán xạ ánh sáng d. Đèn huỳnh quang có bộ phận tán xạ ánh sáng. Phụ lục 2 Mẫu sổ theo dõi tình hình sử dụng và bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng a) Mẫu trang đ ầ u của sổ Tên phân xưởng Ngày đưa vào sử dụng các hệ th ố ng chiếu sáng Các hệ th ố ng chiếu sáng trong phân xưởng Đèn Ngu ồ n sáng T ổ ng c ô ng su ấ t trong hệ thống CSKV Ghi chú Ki ể u loại Tổng số, cái Kiểu loại Công suất, W điện áp, V Tổng s ố , cái Chiếu sáng chung Chiếu sáng cục bộ Chiếu sáng sự cố Chiếu sáng phân tán người Chiếu sáng bảo vệ Cán bộ theo d õ i bảo d ư ỡ ng thiết bị chiếu sáng Qu ả n đ ốc phân x ưở ng b) M ẫ u bảng theo dõ i tình h ì nh hư hỏng thiết bị chiếu sáng Ngày tháng năm Số ngu ồ n sáng hư h ỏ ng, cái Số đèn hư hỏng, cái Lý do Bóng đèn nung sáng B ó ng đèn huỳnh quang Hệ th ố ng chiếu sáng chung Hệ thống chiếu sáng cục bộ Hệ th ố ng chiếu sáng chung Hệ th ố ng chiếu sáng cục bộ Hệ th ố ng chiếu sáng chung Hệ thống chiếu sáng cục b ộ c) Mẫu bảng theo dõ i tình h ì nh thay thế thiết bị chiếu sáng Ngày tháng n ă m Thay ngu ồ n sáng Thay đ èn Ghi chú B ó ng đèn nung sáng B ó ng đèn huỳnh quang S ố lượng, cái Kiểu loại S ố lượng, cái Công su ấ t, W điện áp, V S ố lượng, cái C ô ng suất, W điện áp, V Hệ thống chiếu sáng chung Hệ thống chiếu sáng cục bộ Hệ thống chiếu sáng chung H ệ thống chiếu sáng cục bộ d ) Mẫu bảng theo d õi tình h ì nh ki ể m tra bảo dư ỡ ng thiết bị chiếu sáng Ngày tháng n ă m S ố đèn lau chùi theo đ ịnh k ì , cái Số đèn đ ã sửa chữa, cái Kiểm tra Ghi chú Độ rọi trong phân xưởng, lux Điện thế mạng điện chiếu sáng trong phân xư ở ng, V