1441/QĐ-UBND

Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1441 /QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày 04 tháng 06 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 112/TTr-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018 về việc đề nghị công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng vào việc xác định và quản lý chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Thời gian áp dụng: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hướng dẫn thực hiện. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Xây dựng (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT,TH,TH2,TH5. TM. ỦY BAN NH Â N DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Tuấn Quốc ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Công bố kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1. Cơ sở xác định đơn giá - Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; - Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; - Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, t ỉ nh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; - Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 cúa Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; - Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; - Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; - Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ côn g ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Văn bản số 4109/UBND-VP ngày 16/5/2017 cúa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xác định nguyên giá ca máy để lập bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Nội dung đơn giá Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là t ổ ng hợp các chi phí về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc, thiết bị đ ể hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. a) Chi phí vật liệu: - Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ. Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu trong quá trình thực hiện công việc; - Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo giá vật liệu xây dựng trung b ì nh các tháng của năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được liên Sở Xây dựng và Sở Tài chính công bố (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường; - Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật tư, vật liệu chuyên ngành tại thời điểm tính toán được xác định trên cơ sở mặt bằng giá thị trường sai khác so với gi á vật tư, vật liệu tính toán trong tập đơn giá thì điều chỉnh lại cho phù hợp. b) Chi phí nhân công: - Chi phí nhân công trong đơn giá áp dụng mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ); - Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): Hđc= 0,3; - Hệ số lương áp dụng theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: + Công nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị và vận hành các loại máy: B ả ng số 6, Phần I - Lao động trực tiếp sản xuất; + Công nhân lái xe: Bảng số 3, Phần II - Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ; - Tiền ăn giữa ca được tính 520.000 đồng/tháng (20.000 đồng/ngày) theo công văn số 3949/UBND-VP ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. c) Chi phí máy thi công: - Chi phí máy thi công bao gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác; - Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) sử dụng đ ể tính chi phí nhiên liệu, năng lượng là: + Xăng: 15.991 đồng/lít; + Điêzen: 12.500 đồng/lít; + Điện: 1.622 đồng/kwh. - Hệ số chi phí nhiên liệu phụ (Động cơ xăng = 1,01; Động cơ điêzen = 1,02; Động cơ điện = 1,03); - Chi phí nhiên liệu, năng lượng được điều chỉnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền công bố theo từng thời điểm. 3. Kết cấu tập đơn giá Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được trình bày theo nhóm, loại c ô ng tác và được mã hóa th ố ng nhất g ồ m 6 chương: Chương I: Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn; Chương II: Kéo dây, kéo cáp - Làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đ á nh s ố cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện; Chương III: Lắp đặt các loại đèn sân vườn; Chương IV: L ắ p đặt đèn trang trí; Chương V: Duy trì lưới điện chi ế u sáng; Chương VI: Duy trì trạm đèn; 4. Hướng dẫn sử dụng Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được côn g bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan vận dụng, áp dụng trong quá trình xác định và quản lý chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 5. Một số điều chỉnh đối với huyện Côn Đảo a) Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu tại huyện Côn Đảo được cộng thêm chi phí vận chuyển xếp dỡ từ thành phố Vũng Tàu đến đảo trung tâm của huyện Côn Đảo. Trong đó: - Giá vận chuyển đường biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo là 180.000 đồng/tấn, m 3 (đ ã có thuế VAT) theo Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 c ủ a UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Giá vận chuyển b ằ ng ô tô b ì nh quân tại Côn Đảo là 65.000 đồng/tấn, m 3 (giá đã có thuế VAT); - Phí qua c ả ng (theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND Bà Rịa - Vũng Tàu): tại cảng Côn Đảo (Vũng Tàu) là 3.000 đồng/tấn, m 3 ; tại cảng B ế n Đầm là 4.000 đồng/t ấ n và 6.000 đồng/m 3 (giá đ ã có thuế VAT); - Giá bốc xếp vật liệu xây dựng (đã bao gồm thuế VAT): + Bốc xếp t ừ cảng ở Vũng Tàu xuống tàu là 48.000 đồng/tấn, m 3 ; + Bốc x ế p từ tàu lên xe tại cảng B ế n Đầm là 60.000 đồng/tấn, m 3 ; + B ố c xếp từ xe xuống kho công t rườ ng là 41.000 đồng/tấn, m 3 ; + Bốc x ế p cát, đá xây dựng đến chân công trình là 65.000 đồng/m 3 . b) Chi phí nhân công: - Huyện Côn Đ ả o thuộc vùng III, được áp dụng phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút, trong đó: + Phụ cấp khu vực được tính bằng mức 0,7 tiền lương cơ sở theo Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền lương cơ sở b ằ ng 1 . 300.000 đồng/tháng theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ; + Phụ cấp thu hút bằng 50% tiền lương cơ bản theo văn bản số 9742/UBND-VP ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thu hút đối với địa bàn huyện Côn Đ ả o; - Địa bàn huyện Côn Đảo khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đ ổ i theo các hệ số sau: + Hệ số nhân công K nc = 1,681; + Hệ số máy thi c ô ng K mtc = 1,224. BẢNG GIÁ VẬT LIỆU (Giá chưa có thuế giá trị gia tăng) Stt Tên vật tư Đơn vị Đơn giá (đồng) 1 Bulông M16x250 bộ 9.000 2 Băng dính cuộn 7.727 3 Bul ô ng M 1 8x250 cái 10.000 4 Băng vải cách điện; băng vải cuộn 10.000 5 Bóng cao áp 150W cái 135.000 6 Bộ m ồ i cao áp cái 110.000 7 Bảng điện cửa cột cái 38.000 8 Bóng đèn ống 1,2m cái 12.000 9 Bóng đèn sợi tóc 75-100W cái 5.455 10 Bàn chải sắt cái 5.000 11 Bộ tiết kiệm điện bộ 350.000 12 Bộ điều khiển nhấp nháy 2-3 kênh bộ 150.000 13 Bộ điều khiển nhấp nháy ≥ 4 kênh bộ 210.000 14 Cát v à ng M L > 2 m 3 272.727 15 Chổi sơn cái 5.000 16 Cần đèn ch ữ S , L ≤ 2,8m bộ 300.000 17 Cần đèn ch ữ S, L ≤ 3,2m bộ 360.000 18 Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 1,5m bộ 120.000 19 Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2m bộ 150.000 20 Cần đèn D60, L ≤ 2,8m bộ 350.000 21 Cần đèn D60, L ≤ 3,2m bộ 380.000 22 Cần đèn D60, L ≤ 3,6m bộ 480.000 23 Cầu chì đuôi cá cái 34.800 24 Cáp tiết diện 6-25mm 2 m 34.800 25 Cáp tiết diện 26-5 0 m m 2 m 68.000 26 Cáp treo 16mm 2 m 35.000 27 Cáp đồng bọc PVC, 4 ruột (3x14+1x11 ) m 125.000 28 Cáp đồng bọc PVC, 4 ruột (3x22+1x11) m 185.000 29 Chấn lưu đèn thủy ngân cao áp 250w cái 165.000 30 Chao đèn cao áp bộ 65.000 31 Chóa đèn cao áp bộ 65.000 32 Chóa đèn huỳnh quang bộ 30.000 33 Chụp liền cần 4 nhánh bộ 600.000 34 Chụp đầu cột BT bộ 600.000 35 Chụp đầu cột tận dụng bộ 200.000 36 Cột đèn BTCT h=10,5m cột 1.900.000 37 Cột đèn BTCT h=8,4m cột 1.300.000 38 Cột đèn sân vườn cột 910.000 39 Cột đèn thép h=10m cột 4.300.000 40 Cột đèn thép h=12m cột 5.165.000 41 Cột đèn thép h=6m cột 2.100.000 42 Cột đèn thép h=8m cột 3.100.000 43 Cửa cột cái 42.000 44 Chụp ống phóng cái 475.000 45 Coupler bộ 26.000 46 Đá 1x2 m 3 220.000 47 Điện năng kwh 1.622 48 Đ iêzen 0,05S lít 12.500 49 Dây điện 1 x 1 m 2.050 50 Dây dẫn điện 2 ruột 2x2,5mm 2 m 16.730 51 Dây đồng 1,2 - 2mm m 4.280 52 Dây đồng một ruột M10 m 24.800 53 Dây đồng một ruột M16 m 38.600 54 Dây đồng một ruột M25 m 60.900 55 Dây đồng một ruột M6 m 14.760 56 Dây đồng một ruột A16 m 36.500 57 Dây đồng một ruột A25 m 57.000 58 Đầu c ố t cái 7.600 59 Đầu cốt đồng bộ 28.000 60 Đèn bóng 3W trang trí cây bóng 1.000 61 Đèn bóng ốc 10-25W bóng 6.000 62 Đèn cầu treo bộ 550.000 63 Đèn chiếu sáng thảm cỏ bộ 590.000 64 Đèn dây rắn m 50.000 65 Đèn lồng bộ 300.000 66 Đèn n ấ m bộ 470.000 67 Đèn pha trên cạn bộ 937.000 68 Đèn pha dưới nước bộ 1.256.000 69 Đuôi E40 cao áp cái 50.000 70 Đui đèn ống cái 3.000 71 Đui đèn sợi tóc cái 4.000 72 Đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng m 80.000 73 Dây thép fi 1,5 kg 15.455 74 Dây văng f i 4 m 2.000 75 Ghíp kẹp dây (ốc xiết cáp) cái 8.000 76 Giấy nhám tờ 1.000 77 Giá đỡ tủ điện bộ 90.000 78 Giẻ lau cái 1.000 79 Hộp nối cáp ngầm hộp 55.000 80 Khung hoa văn kích thước 1 x2m bộ 250.000 81 Khung hoa văn kích thước > 1 x2m bộ 350.000 82 Lốp (chóa đèn) kép cái 280.000 83 Lốp (chóa đèn) đơn cái 156.000 84 Lưới bảo vệ 40x50 m 2 40.000 85 Modem bộ 400.000 86 Mạch hiển thị bộ 150.000 87 Nhựa bitum kg 14.045 88 Nước ngọt lít 9 89 PLC Master bộ 2.500.000 90 PLC RT U bộ 2.500.000 91 Phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều kh iể n chiếu sáng bộ 2.000.000 92 Que hàn kg 21.455 93 Quả c ầ u nhựa quả 150.000 94 Quả cầu thủy tinh quả 200.000 95 Sơn chống rỉ kg 66.300 96 Sơn bóng kg 73.636 97 Sắt fi 4 m 1.500 98 Sơn tr ắ ng kg 73.636 99 Sơn đen kg 73.636 100 Sứ 104 cái 2.000 101 Sứ 102 cái 2.000 102 Sơn xịt kg 73.636 103 Tắc te cái 4.000 104 Cọc tiếp địa có râu bộ 130.000 105 Tủ điện điều khiển chiếu sáng 1 chế độ tủ 1.250.000 106 Tay bắt cần đèn cái 100.000 107 Tiếp địa 6 cọc bộ 1.000.000 108 Ti ế p địa (cho lưới điện cáp treo) bộ 300.000 109 Tranducer bộ 300.000 110 TI (Bộ đo dòng điện) bộ 500.000 111 Tủ điều khiển khu vực bộ 2.500.000 112 Xi măng PC40 kg 1.509 113 Xăng RON 92 lít 15.991 114 Xà bông; Xà phòng kg 20.000 115 Xà dọc ≤ 1 m bộ 91.300 116 Xà ngang ≤ 1 m bộ 134.600 117 X à ngang > 1 m bộ 269.200 118 Xà đơn 1, 2m bộ 161.500 119 Xà 0,4m bộ 53.800 120 Xà 0,3m bộ 40.400 121 Xà 0,6m bộ 80.700 122 Xà kép 1,2m bộ 368.000 BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG * Hcb: Hệ số lương của công nhân công trình đô thị quy định tại Thông tư số 26/2015/TT- BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. * MLcs: Mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ. * H đc : Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,3 theo Công văn số 2482/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Mức lương điều chỉnh ML đc = 1.300.000 x (1+0,3) = 1.690.000 đồng/tháng. TT Chức danh công việc Bậc lương Hệ số lương (Hcb) Tiền ăn giữa ca (đồng) Đơn giá (đồng/công) I . 6 .a . Dịch vụ công ích đô thị - Nhóm I (điều kiện lao động bình thường): 1 Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 3/7 2,16 20.000 160.400 2 - nt - 3,5/7 2,36 20.000 173.400 3 - nt - 4/7 2,55 20.000 185.750 I .6.b . Dịch vụ công ích đô thị - Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, ngu y hiểm: 4 Vận hành các loại máy 3/7 2,31 20.000 170.150 5 - nt - 4/7 2,71 20.000 196.150 II.3 . Công nhân lái xe: Nhóm 1: Xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 2 0 ghế 6 Công nhân lái xe - nhóm 1 1/4 2,18 20.000 161.700 7 - nt - 2/4 2,57 20.000 187.050 8 - nt - 3/4 3,05 20.000 218.250 Nhóm 2: Xe tải, xe cẩu t ừ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn, xe khách từ 20 ghế đến dưới 40 ghế 9 Công nhân lái xe - nhóm 2 1/4 2,35 20.000 172.750 10 - nt - 2/4 2,76 20.000 199.400 11 - nt - 3/4 3,25 20.000 231.250 Nhóm 3: Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn , xe khách từ 40 ghế đến dưới 60 ghế 12 Công nhân lái xe - nhóm 3 1/4 2,51 20.000 183.150 13 - nt - 2/4 2,94 20.000 211.100 14 - nt - 3/4 3,44 20.000 243.600 II. 1 .c . Chuyên viên, kỹ sư: 15 Chuyên viên, kỹ sư 4/8 3,27 20.000 232.550 16 - nt - 5/8 3,58 20.000 252.700 BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ Stt Loại máy và thiết bị Số ca năm Định mức (%) Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng Nhân công điều khi ể n máy Nguyên giá (1000 đồng) Chi phí kh ấ u hao (C KH ) (đồng/ca) Chi phí s ử a chữa (C SC ) (đồng/ca) Chi phí nhiên liệu, n ă ng lượng ( C NL ) (đ ồ ng/ca) Chi phí khác (C CPK ) (đồng/ca) Chi phí nhân công điều khiển (C NC ) (đồng/ca) Giá ca máy (C CM ) (đồng/ca) Khấu hao S ử a chữa Chi phí khác Ô tô vận tải thùng - trọng tải 1 5 T 220 17 6,2 6 25 lít di e zel 1x2/4 lái xe nhóm 2 156.100 108.560 43.992 318.750 42.573 199.400 713.275 2 10 T 220 16 6,2 6 38 lít diezel 1 x2/4 lái xe nhóm 3 270.600 177.120 76.260 484.500 73.800 211.100 1.022 . 780 Ô tô tự đ ổ - tr ọng tải 3 5 T 260 17 7,5 6 41 lít diez e l 1x2/4 lái xe nhóm 2 185.800 109.336 53.596 522.750 42.877 199.400 927.959 4 7 T 260 17 7,3 6 46 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 2 261.800 154.059 73.505 586.500 60.415 199.400 1.073.880 5 10 T 260 17 7,3 6 57 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 3 318.400 187.366 89.397 726.750 73.477 211.100 1.288.090 6 12 T 260 17 7,3 6 65 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 3 367 . 400 216.201 103.155 828.750 84.785 211.100 1.443.990 Cần trục ô tô - sức nâng 7 3T 220 10 5,1 5 25 lít diezel 1 x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 85.400 34.936 19.797 318.750 19.409 379.950 772.843 8 6-6,5T 220 10 4,7 5 33 lít diezel 1 x1/4+1 x 3/4 lái xe nhóm 2 156.000 63.818 33.327 420.750 35.455 404.000 957.350 Máy trộn bê tông - dung tích 9 250 lít 110 20 6,5 5 11 kwh 1x3/7 10.200 18.545 6.027 18.377 4.636 170.150 217.736 Máy đầm bê tông, đầm dùi công suất 10 1 ,5kW 110 20 8,8 4 7 kwh 1x3/7 1.900 3.455 1.520 11.695 691 170.150 187.510 Biến thế hàn xoay chiều - công suất 11 1 4kw 180 24 4,8 5 29 kwh 1x4/7 1.900 2.533 507 48.449 528 196.150 248.167 12 23kw 180 24 4,8 5 48 kwh 1x4/7 3.500 4.667 933 80.192 972 196.150 282.914 Máy cắt bê tông - công suất 13 12cv (MCD218) 100 20 4,5 5 8 lít xăng 1x4/7 3.100 6.200 1.395 129.207 1.550 196.150 334.502 Xe nâng - chiều cao nâng 14 9m 260 14 4 5 23 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 248.600 120.475 38.246 293.250 47.808 404.000 903.779 15 12m 260 14 4 5 25 lí t diez el 1 x 1 /4+ 1 x3/4 lái xe nhóm 2 310.800 150.618 47.815 318.750 59.769 404.000 980.953 16 18m 260 14 3,8 5 29 lít diezel 1x 1 /4+1x3/4 lái xe nhóm 2 435.100 210.856 63.592 369.750 83.673 404.000 1.131.871 17 24m 260 14 3,8 5 33 l í t diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 565.700 274.147 82.679 420.750 108.788 404.000 1.290.365 Xe thang - chiều dài thang 18 9m 260 14 3,9 5 25 lít diezel 1 x 1 /4+1x3/4 lái xe nhóm 2 428.400 207.609 64.260 318.750 82.385 404.000 1.077.004 19 12m 260 14 3,7 5 29 lít diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 599.800 290.672 85.356 369.750 115.346 404.000 1.265.125 20 18m 260 14 3,7 5 33 l í t diezel 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 749.700 363.316 106.688 420.750 144.173 404.000 1.438.927 CHƯƠNG I LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN CS1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng bê tông cốt thép, cột thép và cột gang Thành ph ầ n công việc: - C ả nh giới, đảm bảo an toàn thi công. - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m. - Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế. - Đào mà, hố móng - Dựng cột và căn chỉnh, c ố định cột. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật l iệu Nhân công Máy Lắp dựng cột đèn bằng thủ công CS.1.01.11 - Cột BTCT cao ≤ 10 m cột 1.300.000 780.300 CS.1.01.12 - Cột BTCT cao > 1 0 m - 1.900.000 867.000 CS.1.01.13 - Cột thép, gang cao ≤ 8m - 3.100.000 520.200 CS.1.01.14 - Cột thép, gang cao ≤ 10 m - 4.300.000 780.300 CS.1.01.15 - Cột thép, gang cao ≤ 12m - 5.165.000 867.000 Lắp dựng cột đèn bằng máy CS.1.01.21 - Cột BTCT cao ≤ 10 m cột 1.300.000 433.500 115.926 CS.1.01.22 - Cột BTCT cao > 10 m - 1.900.000 606.900 154.569 CS.1.01.23 - Cột thép, gang cao ≤ 8m - 3.100.000 433.500 77.284 CS.1.01.24 - Cột thép, gang cao ≤ 1 0 m - 4.300.000 433.500 77.284 CS.1.01.25 - Cột thép, gang cao ≤ 12m - 5.165.000 520.200 115.926 Vận chuyển cột đèn CS.1.01.31 - Cột BTCT cao ≤ 10m cột 33.298 CS.1.01.32 - Cột BTCT cao > 10m - 33.298 CS.l.01.33 - Cột thép, gang cao ≤ 8m - 33.298 CS.1.01.34 - Cột thép, gang cao ≤ 10m - 33.298 CS.1.01.35 - Cột thép, gang cao ≤ 12m - 33.298 CS1.02.00 Lắp chụp đầu cột CS1.02.10 Lắp chụp đầu cột mới Thành phán công việc: - Chuẩn bị mặt b ằ ng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đ ặ t trong phạm vi 500m. - Vận chuy ể n chụp đầu cột lên cao, c ă n chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/cái Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đặt chụp đầu cột (cột mới) CS.1.02.11 Chiều dài cột ≤ 10,5m cái 600.000 92.875 147.143 CS.1.02.12 Chiều dài cột > 10,5m - 600.000 102.163 169.781 CS1.02.20 Lắp chụp đầu cột vào tận dụng (cột hạ thế có sẵn) Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m. - Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn. - Tháo kéo lại dây. - Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn. - Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu c ầ u kỹ thuật. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/cái Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.02.21 L ắ p đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ th ế có sẵn) cái 200.000 92.875 147.143 CS1.03.00 Lắp cần đèn các loại Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m. - C ắ t điện, giám sát an toàn lao động. - Vận chuyển cần lên cao, căn ch ỉ nh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/cần Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp cần đèn thường Ф60 CS.1.03.11 Cần đèn dài ≤ 2,8m cần 350.000 176.463 147.143 CS.1.03.12 Cần đèn dài ≤ 3,2m - 380.000 195.038 147.143 CS.1.03.13 Cần đèn dài ≤ 3,6m - 480.000 211.755 147.143 Lắp cần đèn chữ S CS.1.03.21 Cần đèn dài ≤ 2,8m cần 436.000 185.750 166.762 CS.1.03.22 C ầ n đèn dài ≤ 3,2m - 496.000 213.613 166.762 Lắp cần đèn sợi tóc Ф48 CS.1.03.31 Cần đèn dài ≤ 1 ,5m cần 138.000 148.600 90.378 CS. 1 .03.32 Cần đèn dài ≤ 2m - 168.000 148.600 90.378 CS1.04.10 Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp Thành phần công việc: - Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 500m. - Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn. - Đấu dây vào chóa, lắp chóa và căn ch ỉ nh. Đơn vị tính: đồng/chóa Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp chóa đèn cao áp, CS.1.04.11 - Độ cao ≤ 12m chóa 65.000 92.875 147.143 CS.1.04.12 - Độ cao > 12m - 65.000 130.025 169.781 CS. 1.04.13 Lắp chao đèn cao áp - 65.000 55.725 147.143 CS.1.04.14 Lắp chóa đèn huỳnh quang - 30.000 92.875 147.143 CS1.05.10 Lắp các loại xà, sứ Thành phần công việc: - Chu ẩ n bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m. - Đ á nh dấu đúng kích thước lỗ. - Đục l ỗ để lắp xà đưa xà lên cao. - C ă n chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đ ồ ng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS. 1 .05.11 Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp bộ 46.438 161.551 CS.1.05.21 Lắp xà dọc - 91.300 232.188 189.769 Lắp xà ngang b ằ ng máy, CS.1.05.31 - Loại xà ≤ 1 m bộ 134.600 74.300 107.700 CS.1.05.32 - Loại xà > 1 m - 269.200 92.875 107.700 Lắp xà ngang bằng thủ công, CS.1.05.41 - Loại xà ≤ 1 m bộ 134.600 148.600 CS.1.05.42 - Loại xà > 1 m - 269.200 185.750 Ghi chú: - Chi phí trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông th ì chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8. - N ế u lắp xà kép, xà néo thì chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,2. CS1.06.00 Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo Thành phần công việc: - Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m - Kéo th ẳ ng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa - Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.1.06.11 Làm tiếp địa cho cột điện bộ 130.000 87.303 CS.1.06.21 Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm - 1.000.000 74.300 28.291 CS.1.06.31 Làm tiếp địa lặp lại cho lướ i điện cáp treo - 300.000 92.875 246.425 CHƯƠNG II KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ - LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT - LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN CS2.0 1. 10 Kéo dây trên l ưới đèn chiếu sáng Thành phần công việc: - Chuẩn bị, đ ư a lô dây vào vị trí . - Cảnh giới, giám sát an toàn . - Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ. - Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp. - Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/1 00m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng, CS.2.01.11 Tiết diện dây 6÷25mm 2 100m 3.539.927 278.625 269.251 CS.2.01.12 Tiết diện dây 26÷50mm 2 - 7.135.910 464.375 1.077.004 Ghi chú: - Kéo dây tiết diện > 50mm 2 , chi phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15 CS2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá Thành phần công việc: - Chuẩn bị, đo, c ắ t bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha - Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp - Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao. Đơn vị tính: đồng/đầu cáp; cái Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.02.11 L à m đầu cáp khô đầu cáp 28.000 74.300 CS.2.02.21 Lắp cầu chì đuôi cá cái 34.800 43.350 CS2.03.10 Rải cáp ngầm Thành phần công việc: - Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí - Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí - Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ - Hoàn ch ỉ nh thu dọn bàn g iao. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/ 100 m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Rải cáp ngầm CS.2.03 . 11 Cáp đồng bọc PVC 4 ruột (3x14+1x11) 100m 12.687.500 260.100 CS.2.03.12 Cáp đồng bọc PVC 4 ruột (3x22+1x11) - 18.777.500 260.100 CS2.04.10 Luồn cáp cửa cột Thành phần công việc: - Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp - Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột - Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/đầu cáp Mã hiệu Loại c ô ng tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.04.11 Luồn cáp cửa cột đầu cáp 43.350 CS2.05.10 Đánh số cột bê tông ly tâm Thành ph ầ n công việc: - Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/10 cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.05.11 Đánh số cột bê tông ly tâm 10 cột 61.854 272.680 CS2.05.20 Đánh số cột thép Thành phần c ô ng việc: - Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu k ỹ thuật. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/10 cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.05.21 Đánh số cột thép 10 cột 10.309 272.680 CS2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột CS2.06.10 Lắp bảng điện cửa cột Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt b ằ ng, đưa bảng điện vào cột - Định vị và lắp bu lông - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bảng M ã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.06.11 Lắp b ả ng điện cửa cột bảng 38.000 27.863 CS2. 0 6.20 Lắp của cột Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt b ằ ng, đưa bảng điện v à o cột. - Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột. - L ắ p cửa cột. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/cửa Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.06.21 Lắp cửa cột cửa 46.291 52.020 24.817 CS2.07.10 Luồn dây lên đèn Thành phần công việc: - Chuẩn bị, đo c ắ t dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/10 0 m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.07.11 Luồn dây từ cáp treo lên đèn 100m 1.498.140 433.500 1.077.004 CS.2.07.21 Luồn dây từ cáp ng ầ m lên đèn - 1.498.140 433.500 CS2.08.00 Lắp giá đ ỡ tủ, tủ điện điều khiển chiếu sáng CS2.08.10 Lắp giá đỡ tủ Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt b ằ ng, xác định vị trí. - Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.08.11 Làm giá đ ỡ tủ bộ 90.000 433.500 CS2.08.20 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt b ằ ng, xác định vị trí. - Kiểm tra tủ, l ắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ. - Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/tủ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.2.08.21 Lắp đặt tủ ở độ cao < 2m tủ 1.250.000 407.490 CS.2.08.22 Lắp đặt tủ ở độ cao ≥ 2m - 1.250.000 407.490 215.401 CHƯƠNG III LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN CS3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn (h = 8,5m) Thành phần c ô ng việc: - Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 3 0 m - Dựng cột, c ă n chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp dựng cột đèn sân vườn bằng CS.3.01.11 - Thủ công cột 910.000 557.250 CS.3.01.12 - Cơ giới - 910.000 278.625 154.569 CS3.02.10 Lắp đặt đèn lồng Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ vật tư - Đục lỗ bắt tay đèn lồng - Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, th ử bóng, đấu nối dây nguồn - Kiểm tra, hoàn thiện. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.3.02.11 Lắp đặt đèn lồng bộ 300.000 111.450 161.551 CS3.03. 10 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ vật tư - Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật - Kiểm tra hoàn thiện. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.3.03.11 Lắp đặt đèn cầu bộ 550.000 37.150 161.551 CS.3.03.12 Lắp đặt đèn nấm - 470.000 55.725 161.551 CS.3.03.13 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ - 590.000 111.450 CHƯƠNG IV LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ CS.4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường Thành phần công việc: - Chuẩn bị vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt - Kiểm tra thử b ó ng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối… - C ả nh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/100 bóng Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn bóng đèn ốc 10-25w, CS.4.01.11 Lắp đặt ngang đường 100 bóng 663.000 743.000 1.077.004 CS.4.01.12 Lắp đặt ngã ba - ngã tư - 828.000 1.114.500 1.615.506 CS4.01.20 Lắp đèn dây rắn ngang đường Đơn vị tính: đồng/10m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn dây rắn, CS.4.01.21 Lắp đặt ngang đường 10m 500.000 185.750 215.401 CS.4.01.22 Lắp đặt ngã ba - ngã tư - 500.000 278.625 323.101 CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc Thành phần công việc: - Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt - Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối - Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc - Lắp thiết bị đóng c ắ t, bảo vệ - Kéo dây nguồn, đ ấ u dây, can pha - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn ch ỉ nh. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. CS.4.02.10 Lắp đèn bóng ố c viền công trình kiến trúc Đơn vị tính: đồng/1 00 b ó ng Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc, CS.4.02.11 - Độ cao H < 3m 100 bón g 618.000 928.750 1.077.004 CS.4.02.12 - Độ cao H ≥ 3m - 618.000 1.207.375 1.615.506 CS.4.02.20 Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc Đơn vị tính: đồng/10m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc, CS.4.02.21 - Độ cao H < 3m 10m 500.000 185.750 107.700 CS.4.02.22 - Độ cao H ≥ 3m - 500.000 241.475 215.401 CS.4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây Thành phần công việc: - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt. - Trải dây đèn lên cây. - Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ. - Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/1 00 bóng Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn bóng ốc trang trí cây, CS.4.03.11 - Độ cao H < 3m 100 bóng 618.000 650.125 215.401 CS.4.03.12 - Độ cao H ≥ 3m - 618.000 928.750 430.802 CS.4.03.20 Lắp đèn bóng 3w trang trí cây Đơn vị tính : đồng/dây (100 bóng) Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn bóng 3w trang trí cây, CS.4.03.21 - Độ cao H < 3m dây 100.000 18.575 26.925 CS.4.03.22 - Độ cao H ≥ 3m - 100.000 37.150 32.310 CS.4.04.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng Thành phần công việc: - Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt - Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu - Kéo dây nguồn, đ ấ u dây, cân pha - Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. CS.4.04.10 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng Đơn vị tính: đồng/ 100 bóng Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn bóng ố c viền khẩu hiệu, biểu tượng CS.4.04.11 - Độ cao H < 3m 100 bóng 618.000 743.000 861.603 CS.4.04.12 - Độ cao H ≥ 3m - 618.000 965.900 1.292.405 CS.4.04.20 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng Đơn vị tính: đồng/ 10m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng CS.4.04.21 - Độ cao H < 3m 100 m 500.000 185.750 161.551 CS.4.04.22 - Độ cao H ≥ 3m - 500.000 241.475 323.101 CS.4.04.30 Lắp đèn ố ng viền khẩu hiệu, biểu tượng Đơn vị tính: đồng/10m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng CS.4.04.31 - Độ cao H < 3m 100 m 800.000 557.250 215.401 CS.4.04.32 - Độ cao H ≥ 3m - 800.000 743.000 430.802 CS.4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc Thành phần công việc: - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt - Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế - Kéo dây nguồn, đấu điện - Kiểm tra, hoàn chỉnh. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc, lắp trên cạn CS.4.05.11 - Độ cao H < 3m bộ 937.000 185.750 161.551 CS.4.05.12 - Độ cao H ≥ 3m - 937.000 241.475 203.737 CS.4.05.20 Lắp đèn pha d ưới nước Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.4.05.20 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc, lắp dưới nước bộ 1.256.000 334.350 CS.4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu Thành phần công việc: - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt. - Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá. - Kiểm tra, hoàn chỉnh. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/khung Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp khung kích thước 1 mx2m, CS.4.06.11 - Độ cao H < 3m khung 250.000 278.625 172.321 CS.4.06.12 - Độ cao H ≥ 3m - 250.000 371.500 258.481 Lắp khung kích thước 1 mx2m < khung < 2mx2m CS.4.06.21 - Độ cao H < 3m khung 350.000 371.500 196.191 CS.4.06.22 - Độ cao H ≥ 3m - 350.000 482.950 294.286 CS.4.07.10 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy Thành phần công việc: - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt - Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển, hoàn thiện. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lắp bộ điều khiển nhấp nháy, CS.4.07.11 - 2 ÷ 3 kênh bộ 150.000 185.750 CS.4.07.12 - ≥ 4 kênh - 210.000 278.625 CHƯƠNG V DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG CS.5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, bóng cao áp, đèn ống Thành phần công việc: - Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp - C ả nh giới đảm bảo giao thông - Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới - Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn - Giám sát an toàn, hoàn thiện. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. CS.5.01.10 Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/20 bóng Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.01.10 Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công 20 bóng 145.400 624.240 CS.5.01.20 Thay bóng cao áp Đơn vị tính: đồng/20 bóng Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay bóng cao áp bằng máy, độ cao CS.5.01.2a 1 - H < 10m 20 bóng 2.812.300 743.000 1.077.004 CS.5.01.2a2 - 10m ≤ H < 18m - 2.812.300 928.750 1.358.245 CS.5.01.2a3 - 18m ≤ H < 24m - 2.812.300 1.300.250 1.677.475 Thay bóng cao áp bằng thủ công, CS.5.01.2b - Độ cao H < 10m 20 bóng 2.812.300 1.337.400 CS.5.01.30 Thay bóng đèn ống Đơn vị tính: đồng/20 bóng Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.01.3a Thay bóng đèn ống bằng máy 20 bóng 294.250 693.600 1.077.004 CS.5.01.3b Thay bóng đèn ống bằng thủ công - 294.250 1.248.480 CS.5.02.00 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp Thành phần công việc: - Chuẩn bị, kiểm tra vật tư. - Sửa chữa chi tiết th á o lốp cũ, lắp lốp mới. - Giám sát an toàn, hoàn thiện. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. CS.5.02.10 . Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy Đơn vị tính: đồng/10 lốp Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay chóa đèn (lốp đơn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới, độ cao CS.5.02.11 - H < 12m 10 lốp 1.560.000 2.043.250 2.530.250 CS.5.02.12 - 12m ≤ H < 18m - 1.560.000 2.229.000 2.263.742 CS.5.02.13 - 18m ≤ H < 24m - 1.560.000 2.414.750 2.709.767 Thay chóa đèn (lốp kép) đèn pha, chao đèn cao áp b ằ ng cơ giới, độ cao CS.5.02.14 - H < 12m 10 lốp 2.800.000 3.473.525 2.530.250 CS.5.02.15 - 12m ≤ H < 18m - 2.800.000 3.622.125 2.263.742 CS.5.02.16 - 18m ≤ H < 24m - 2.800.000 3.826.450 2.709.767 CS.5.02.20 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/10 lốp Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.02.20 Thay chóa đèn đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công, độ cao H < 10m 10 lốp 2.910.000 3.715.000 CS.5.03.00 Thay chấn l ưu (hoặc bộ mồi) và bóng Thành phần công việc: - Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết. - Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ. - Thay ch ấ n lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới. - Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra. - Dọn dẹp hiện tr ường. CS.5.03.10 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng máy Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ b ằ ng máy, độ cao CS.5.03.1 1 - H < 10m bộ 305.615 143.028 196.191 CS.5.03.12 - 10m ≤ H < 12m - 305.615 161.603 226.374 CS.5.03.13 - 12m ≤ H < 18m - 305.615 219.185 226.374 CS.5.03.14 - 18m ≤ H < 24m - 305.615 245.190 270.977 CS.5.03.20 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.20 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công, độ cao H < 10m bộ 305.615 213.613 CS.5.03.30 Thay chấn lưu hoặc bộ mồi Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay chấn lưu, độ cao CS.5.03.31 - H < 10 m bộ 165.000 130.025 176.572 CS.5.03.32 - 10m ≤ H < 12m - 165.000 148.600 176.572 CS.5.03.33 - 12m ≤ H < 18m - 165.000 204.325 226.374 CS.5.03.34 - 18m ≤ H < 24m - 165.000 222.900 270.977 Thay bộ mồi, độ cao CS.5.03.35 - H < 10m bộ 110.000 130.025 176.572 CS.5.03.36 - 10m ≤ H < 12m - 110.000 148.600 176.572 CS.5.03.37 - 12m ≤ H < 18m - 110.000 204.325 226.374 CS.5.03.38 - 18m ≤ H < 24m - 110.000 222.900 270.977 CS.5.03.50 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy, độ cao CS.5.03.51 - H < 10m bộ 415.615 174.605 235.429 CS.5.03.52 - 10m ≤ H < 12m - 415.615 198.753 245.238 CS.5.03.53 - 12m ≤ H < 18m - 415.615 271.195 305.605 CS.5.03.54 - 18m ≤ H < 24m - 415.615 300.915 361.302 CS.5.03.60 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.60 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công, độ cao H ≤ 10m bộ 415.615 261.908 CS.5.03.70 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết. - Tháo vỏ chóa đèn, bộ ti ế t kiệm điện. - Thay bộ tiết kiệm điện mới. - Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy, độ cao CS.5.03.71 - H < 10m bộ 350.615 185.750 196.191 CS.5.03.72 - 10m ≤ H < 12m - 350.615 204.325 226.374 CS.5.03.73 - 12m ≤ H < 18m - 350.615 260.050 226.374 CS.5.03.74 - 18m ≤ H < 24m - 350.615 278.625 270.977 CS.5.03.80 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.03.80 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa bộ 350.615 278.625 CS.5.04.00 Thay các loại xà Thành phần công việc: - Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện. - Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp). - Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống d â y khác trên cột. - Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ). - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay các loại xà, CS.5.04.10 Thay bộ xà đơn dài 1 ,2m - 4 sứ bộ 199.772 501.525 172.321 CS.5.04.20 Thay bộ xà kép dài 1 ,2m - 4 sứ - 508.544 557.250 193.861 CS.5.04.30 Thay bộ xà dài 0,6m có sứ - 109.836 464.375 172.321 Thay bộ xà đơn dài 1 ,2m không sứ, không dây bằng CS.5.04.40 - Cơ giới bộ 181.500 278.625 129.240 CS.5.04.50 - Thủ công - 181.500 557.250 Thay bộ xà không sứ, không dây b ằ ng cơ giới CS.5.04.61 - Bộ xà dài 0,6m bộ 98.700 222.900 129.240 CS.5.04.62 - Bộ xà dài 0,4m - 71.800 222.900 129.240 CS.5.04.63 - Bộ xà dài 0,3m - 58.400 222.900 129.240 Thay bộ xà không sứ, không d â y bằng thủ công CS.5.04.71 - Bộ xà dài 0,6m bộ 98.700 408.650 CS.5.04.72 - Bộ xà dài 0,4m - 71.800 408.650 CS.5.04.73 - Bộ xà dài 0,3m - 58.400 408.650 CS.5.05.00 Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép Thành phần công việc: - Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện. - Tháo chụp, cần cũ. - Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát. CS.5.05.10 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ố ng phóng đơn, chụp ố ng phóng kép bằng cơ giới Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống ph ó ng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới CS.5.05.11 Cần cao áp chữ L bộ 486.000 464.375 196.191 CS.5.05.12 Cần cao áp chữ S - 436.000 650.125 196.191 CS.5.05.13 Chụp liền cần - 600.000 650.125 196.191 CS.5.05.14 Chụp ống phóng đơn, kép - 475.000 650.125 196.191 CS.5.05.20 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay cần đèn cao áp bằng thủ công CS.5.05.21 Cần cao áp chữ L bộ 367.500 835.875 CS.5.05.22 Cần cao áp chữ S - 315.000 1.170.225 CS.5.05.30 Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.05.30 Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới bộ 370.000 371.500 215.401 CS.5.05.40 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5 . 05.40 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công bộ 370.000 668.700 CS.5.07.00 Thay các loại dây CS.5.07.10 Thay dây đồng một ruột Thành phần công việc: - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ. - Kéo dây mới, cắt điện. - Giám sát an toàn, hoàn thiện. Đơn vị tính: đ ồ ng/40m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay dây đồng 1 ruột, * Bằng cơ giới, CS.5.07.1a 1 - Loại 1 x 6 mm 2 40m 599.256 371.500 183.091 CS.5.07.1a2 - Loại 1 x10mm 2 - 1.006.880 464.375 183.091 CS.5.07 .1 a3 - Loại 1 x 1 6mm 2 - 1.567.160 464.375 183.091 CS.5.07.1a4 - Loại 1 x25mm 2 - 2.472.540 464.375 183.091 CS.5.07.1a5 - Loại A16 - 1.481.900 464.375 183.091 CS.5.07.1a6 - Loại A25 - 2.314.200 464.375 183.091 * Bằng thủ công, CS.5.07.1b 1 - Loại 1 x 6 mm 2 40m 599.256 668.700 CS.5.07.1b2 - Loại 1 x10mm 2 - 1.006.880 835.875 CS.5.07.1b3 - Loại 1 x 1 6mm 2 - 1.567.160 835.875 CS.5.07.1b4 - Loại 1 x25mm 2 - 2.472.540 835.875 CS.5.07.1b5 - Loại A16 - 1.481.900 835.875 CS.5.07.1b6 - Loại A25 - 2.314.200 835.875 CS .5.07.1c Thay dây lên đèn Thành phần công việc : - Chuẩn bị, hạ dây cũ, luồn cửa cột - Kéo dây mới, cắt điện - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/40m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.07.1 c Thay dây lên đèn 40m 686.965 928.750 538.502 CS.5.07.20 Thay cáp treo Thành phần c ô ng việc: - Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ dây cũ. - Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn ch ỉ nh. - Giám sát an toàn, hoàn thiện. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/40m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay cáp treo, CS.5.07.2a - Bằng cơ giới 4 0 m 1.520.746 743.000 538.502 CS.5.07.2b - Bằng thủ công - 1.520.746 1.337.400 CS.5.07.30 Thay cáp ngầm Thành phần công việc: - Chuẩn bị, tháo d ây đầu nguồn luồn cửa cột. - Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột. - Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt. - Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất th ừ a. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/40m Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay cáp ngầm, CS.5.07.31 - Nền đất 40m 5.951.254 5.944.000 CS.5.07.32 - Hè phố - 5.951.254 7.430.000 CS.5.07.33 - Đường nhựa - 5.951.254 9.659.000 CS.5.07.34 - Đường bê tông atphan - 5.951.254 9.659.000 Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí hoàn trả hè đường. CS.5.08.10 Thay tủ điện Thành phần công việc: - Chuẩn bị, th á o tủ cũ - Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra - Giám sát an toàn, hoàn thiện. Đơn vị tính: đồng/tủ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.08.10 Thay tủ điện tủ 1.250.000 743.000 215.401 CS.5.09.10 Nối cáp ngầm Thành phần công việc: - Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp. - Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ. - Nhận vật tư, trồng cột mới. - Lắp xà, đèn, chụp, dây. - San lấp hố m ó ng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao. Đơn vị tính: đồng/mối nối Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Nối cáp ngầm, CS.5.09.11 - Nền đất mối nối 200.315 928.750 CS.5.09.12 - Hè phố - 200.315 1.114.500 CS.5.09.13 - Đường nhựa - 200.315 1.207.375 CS.5.09.14 - Đường bê tông atphan - 200.315 1.300.250 CS.5 . 10.10 Thay cột đèn Thành phần công việc: - Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp. - Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ. - Nhận vật tư, trồng cột mới. - Lắp xà, đèn, chụp, dây. - San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao. Đơn vị tính: đồng/cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay cột đèn, CS.5.10.11 - Cột BT ly tâm, cột BT chữ H cột 831.785 2.881.908 1.619.957 CS.5.10.12 - Cột sắt - 604.935 2.601.000 1.619.957 Ghi chú: Chi phí vật liệu chưa bao gồm chi phí cột đèn. CS.5.11.00 Công tác sơn Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, cạo gỉ, s ơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng). - Đánh số cột - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. CS5.11.10 Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m) Đơn vị tính: đồng/cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.10 Sơn cột sắt (chiều cao 8 ÷ 9,5m) cột 166.864 346.800 632.563 CS.5.11.20 Sơn chụp, sơn cần đèn Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.20 Sơn chụp, sơn cần đèn bộ 74.924 208.080 294.286 CS.5.11.30 Sơn cột đèn chùm bằng máy có chiều cao cột > 4m Đơn vị tính: đồng/cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.30 Sơn cột đèn chùm bằng máy, chiều cao cột > 4m cột 116.786 346.800 392.381 CS.5.11.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng cột có chiều cao < 4m) Đơn vị tính: đồng/cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công cột 116.786 693.600 CS.5.11.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/cột Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công cột 84.750 520.200 CS.5.11.60 Sơn tủ điện cả giá đỡ Đơn vị tính: đồng/tủ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.11.60 Sơn tủ điện cả giá đỡ tủ 180.858 346.800 CS.5.12.10 Thay sứ cũ Thành phần công việc: - Chuẩn bị vật tư, cắt điện - Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây - Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/quả sứ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.5.12.10 Thay sứ cũ quả sứ 2.000 64.158 107.700 CS.5.13.10 . Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp Thành phần công việc: - Tháo chóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh chóa, kính - Lắp chóa, giám sát an toàn. - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp, độ cao CS.5.13.11 - H < 10m bộ 1.200 52.020 75.390 CS.5.13.12 - 10m ≤ H < 12m - 1.200 69.360 68.667 CS.5.13.13 - 12m ≤ H < 18m - 1.200 86.700 90.550 CS.5.13.14 - 18m ≤ H < 24m - 1.200 104.040 116.133 CS.5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh Thành phần công việc: - Chuẩn bị, vận chuy ể n vật tư đến địa điểm thay thế - Sửa chữa chi tiết đ ấ u, tháo lắp cầu nhựa - Giám sát an toàn. CS.5.14.10 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy t i nh bằng máy Đơn vị tính: đồng/quả Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay quả cầu bằng máy, CS.5.14.11 Quả cầu nhựa quả 150.000 104.040 107.700 CS.5.14.12 Quả cầu thủy tinh - 200.000 104.040 107.700 CS.5.14.20 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công Đơn vị tính: đồng/quả Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Thay quả cầu bằng thủ công, CS.5.14.21 Quả cầu nhựa quả 150.000 187.272 CS.5.14.22 Quả cầu thủy tinh - 200.000 187.272 CHƯƠNG VI DUY TRÌ TRẠM ĐÈN CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn Thành phần công việc: - Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn. - Vệ sinh b ả o dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy. - Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối. - Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn. - Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện. - Kiến nghị sửa chữa thay thế. Đơn vị tính: đồng/trạm/ngày Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.10 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công trạm/ngày 74.300 CS.6.01.20 Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ - 57.583 CS.6.01.30 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU - 46.438 CS.6.01.40 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công - 85.445 CS.6.01.50 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ - 63.155 CS.6.01.60 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU - 48.295 Ghi chú: Đ ơn giá duy trì trạm đèn công cộng ở bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường ph ố . Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá được điều chỉnh như sau: + Hệ số chiều dài tuy ế n trạm K L : - Chiều dài tuyến trạm từ 1500m ÷ 3000m - Chiều dài tuyến trạm > 3 000 m - Chiều dài tuyến trạm từ 10 00 m ÷ 1500m - Chiều dài tuyến trạm từ 500m ÷ 10 00 m - Chiều dài tuyến trạm < 500m K L = 1,1 K L = 1, 2 K L = 0 , 9 K L = 0 , 8 K L = 0,5 + Hệ số khó khăn vùng phục vụ quản lý vận hành trạm K V : - Trạm trong ngõ xóm nội thành - Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành - Trạm ngoại thành K V = 1, 2 K V = 1, 1 K V = 1, 2 CS.6.01.70 Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng Thành phần công việc: - Hàng ngày kiểm tra máy, dàn, ghi nhật k ý . - Kiến nghị sửa đổi khi có sự cố. Đơn vị tính: đồng/trạm/ngày Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.01.70 Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng trạm/ ngày 59.440 CS.6.02.00 Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển CS.6.02.10 Thay modem (tại tủ khu vực và tại trung tâm) Thành phần công việc: - Kiểm tra modem cũ. - Lĩnh vật tư, tháo modem. - Lắp và đấu modem mới - Cấu hình cho modem. - Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.10 Thay modem bộ 400.000 116.275 CS.6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực) Thành phần công việc: - Kiểm tra PLC Master. - Lĩnh vật tư, tháo PLC Master cũ. - Lắp và đấu PLC Master mới. - Nạp chương trình phần mềm. - Cấu hình cho PLC Master mới - Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực) bộ 2.500.000 252.700 CS.6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU Thành phần công việc: - Ki ể m tra PLC RTU. - Lĩnh vật tư, tháo PLC RTU cũ. - Lắp và đấu PLC RTU mới. - Nạp chương trình phần mềm. - C ấ u hình cho PLC RTU mới. - Đ ấ u điện hoạt động thử, hoàn thiện. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU bộ 2.500.000 252.700 CS.6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer) Thành phần công việc: - Kiểm tra Tranducer. - Lĩnh vật tư, tháo Tranducer cũ. - Lắp và đấu Tranducer mới. - Nạp chương trình phần mềm. - C ấ u hình cho Tranducer mới - Đ ấ u điện hoạt động thử, hoàn thiện. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer) bộ 300.000 232.550 CS.6.02.50 . Thay bộ đo dòng điện Thành phần công việc: - Kiểm tra T I cũ. - Lĩnh vật tư, tháo TI cũ. - Lắp và đ ấ u TI mới. - Nạp chương trình phần mềm. - Cấu hình cho TI mới. - Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.50 Thay bộ đo dòng điện bộ 500.000 116.275 CS.6.02.60 Thay Coupler Thành phần công việc: - Kiểm tra Coupler cũ. - Lĩnh vật tư, tháo Coupler cũ. - Lắp và đấu Coup l er mới. - Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Coupler). - Cấu hình cho TI mới. - Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện. - Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.61 Thay Coupler ngoài lưới bộ 26.000 252.700 353.143 CS.6.02.62 Thay Coupler trong tủ điều khiển - 26.000 126.350 CS.6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực Thành phần công việc: - Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomat, coupler, cần đấu cũ. - Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá. - Đi lại dây điện. - Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện. - Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực bộ 2.500.000 505.400 CS.6.03.00 Duy trì giám sát trung tâm điều khiển CS.6.03.10 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng Thành phần công việc: - Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomat, coupler, c ầ n đấu cũ - Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá - Đi lại dây điện - Đ ấ u điện hoạt động thử, hoàn thiện. - Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6 . 03.10 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng bộ 2.000.000 379.050 CS.6.03.20 Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ Thành phần công việc: - Đo kiểm tra tín hiệu giữa các tủ. - Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông. - Kiểm tra chọn lại đường truyền thông. - Đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ. - Ki ể m tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm. Đơn vị tính: đồng/lần xử lý Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.03.20 Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ lần xử lý 252.700 CS.6.03.30 Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giũa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn) Thành phần công việc: - Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU. - Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm. Đơn vị tính: đồng/lần lựa chọn Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.03.30 Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn) lần lựa chọn 126.350 CS.6.03.40 Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hi ể n thị Thành phần công việc: - Tháo bảng hiển thị, tháo board mạch cũ. - Lắp đặt board mạch mới. - Đấu điện hoạt động th ử , hoàn thiện. - Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bản g hiển thị. Đơn vị tính: đồng/bộ Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.03.40 Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị bộ 150.000 126.350 CS.6.03.50 Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm Thành phần công việc: - Cài đặt phần mềm trên máy tính. - Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các tủ khu vực. Đơn vị tính: đồng/ l ần xử lý Mã hiệu Loại công tác Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CS.6.03.50 Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm l ầ n xử lý 252.700 MỤC LỤC Mã hiệu Nội dung Trang Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng Bảng giá vật liệu Bảng đơn giá nhân công Bảng gi á máy thi công Chương I - Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn CS1.01.00 Lắp dựng cột bê tông và cột thép, cột gang CS1.02.00 Lắp đặt chụp đầu cột CS1.03.00 Lắp cần đèn các loại CS1.04.00 Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp CS1.05.00 Lắp các loại xà, sứ CS1.06.00 Lắp đặt hệ thống tiếp địa, lắp bộ néo Chương II - Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột; Đánh s ố cột; Lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện CS2.01.00 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng CS2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá CS2.03.00 Rải cáp ngầm CS2.04.00 Luồn cáp cửa cột CS2.05.00 Đánh số cột CS2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột CS2.07.00 Luồn dây lên đèn CS2.08.00 Lắp giá đỡ tủ, tủ điện điều khiển chiếu sáng Chương III - Lắp đặt các loại đèn sân vườn CS3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn (h= 8,5m) CS3.02.10 Lắp đặt đèn lồng CS3.03.10 Lắp đặt đèn cầu, đèn n ấ m, đèn chiếu sáng thảm c ỏ Chương IV - Lắp đặt đèn trang trí CS4.01.00 Lắp đặt đèn màu ngang đường CS4.02.00 Lắp đặt đèn trang trí viền công trình kiến trúc CS4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây CS4.04.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng CS4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc CS4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu CS4.07 . 10 Lắp bộ điều khiển nh ấ p nháy Chương V - Duy trì lưới điện chiếu sáng CS5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, bóng cao áp, đèn ống CS5.02.00 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp CS5.03.00 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng CS5.04.00 Thay các loại xà CS5.05.00 Thay các loại cần đèn, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép CS5.07.00 Thay các loại dây CS5.08.00 Thay tủ điện CS5.09.00 N ố i cáp ngầm CS5.10.00 Thay cột đèn CS5.11.00 Công tác sơn CS5.12.00 Thay sứ cũ CS5.13.00 Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp CS5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh Chương VI - Duy trì trạm đèn CS6.01.00 Duy trì trạm đèn CS6.02.00 Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển CS6.02.10 Thay modem (tại tủ khu vực và tại trung tâm) CS6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực) CS6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU CS6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer) CS6.02.50 Thay bộ đo dòng điện CS6.02.60 Thay Coupler CS6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực CS6.03.00 Duy trì giám sát trung tâm điều khiển CS6.03.10 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng CS6.03.20 X ử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ CS6.03.30 Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ CS6.03.40 Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị CS6.03.50 Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm Mục lục