11TCN18:2006

Khu v ực Thời g i an Từ 6 h đ ế n 18h Trên 18h đ ế n 22h Trên 22h đ ế n 6h Khu v ự c c ần đ ặc biệt yên t ĩnh n h ư : Bệnh v iệ n, trường họ c, t h ư v iện, nhà đ iều d ư ỡng, nhà trẻ, nhà th ờ , đ ền chùa 50 45 40 Khu dân c ư , khách sạn, nhà ng h ỉ , cơ qu a n h à nh chính 60 55 50 Khu dân cư xen kẽ trong khu vự c t h ương m ại, d ịch vụ sản x u ất 75 70 50 I.1.16. Rò d ầu cách đ i ệ n Máy b i ến áp ho ặc kháng đ i ệ n có dầu p h ải có bể c h ứ a d ầ u riêng h oặ c k ết h ợ p b ể c hứ a d ầ u riêng v ớ i h ố thu gom d ầ u chung. V ớ i các thiết b ị đ iện trong nhà có t h ể dùng sàn nhà không t h ấm có gờ đ ủ đ ộ cao sử d ụ ng như m ộ t h ố gom d ầu n ế u có số máy b iến áp không lớ n h ơ n 3 và l ượng d ầu c hứ a trong m ỗ i máy ít h ơ n 1.000 lít. V ớ i các thiết b ị đ iện đ ặt ngoài tr ờ i có t h ể không c ần h ố thu d ầ u n ế u máy b iế n áp c hứ a d ầ u ít hơn 1.000 lít. Điều này không áp d ụ ng cho những vùng t hu gom n ư ớ c và/h o ặc n h ững vùng có ng uồ n n ư ớ c đư ợ c b ảo v ệ. Đ ố i v ớ i các trạ m phân ph ố i đ ặ t ngoà i t r ờ i có máy b i ế n áp tre o trên cộ t không c ần b ố trí b ể ch ứ a d ầ u. I.1.17. Thiết b ị đ iện kiểu ngâm d ầu là th i ết b ị có b ộ ph ận ngâm trong dầu đ ể tránh t i ế p xúc vớ i môi t r ường xung qu a nh, t ă n g c ường các h đ iệ n , là m mát v à / ho ặ c d ậ p h ồ quang. Bảng I.1.2: Mứ c áp s u ấ t âm tại m ộ t s ố v ị trí làm việc Vị trí làm v i ệc M ứ c áp s u ất âm tư ơ ng đ ư ơ ng, không quá, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mức âm ở các ố cta d ả i trung t ầ n [Hz], không quá [dB] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 85 99 92 86 83 80 78 76 74 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80 94 87 82 78 75 73 71 70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 87 79 72 68 65 63 61 59 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ( k ế toán , k ế h o ạ c h , thố n g kê v . v . ) 65 83 74 68 63 60 57 55 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các phòng nghiên c ứ u, t h iết k ế, máy tính và xử l ý s ố liệ u 55 75 66 59 54 50 47 45 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.18. Th i ết b ị đ iện kiểu c h ố ng cháy n ổ là máy đ iện h o ặc khí cụ đ iện đ ư ợ c phép dùng ở những n ơ i có môi trường d ễ cháy nổ ở m ọ i cấp. I.1.19. Vật l i ệu k ỹ th u ật đ iện là những v ật liệu có các tính c h ất xác đ ịnh đ ố i v ớ i trường đ iện từ đ ể sử dụng trong kỹ thuật đ iện. I.1.20. Th e o tính c h ất lý h ọ c, v ật liệu k ỹ t h uật đ iện đư ợ c chia thành: 1. Vật liệu c h ịu l ử a là vật liệu không ch áy hoặc không hóa th à nh t h an, còn khi b ị đ ố t thì không tự tiếp t ụ c cháy h o ặc không cháy âm ỉ . 2. Vật liệu c h ịu h ồ quang là v ật liệu không thay đ ổ i tính c h ất d ư ớ i tác đ ộ n g c ủ a h ồ quang trong đ iều k i ện làm v i ệc bình thường. 3. V ật liệu c h ịu ẩm l à v ật liệu không t h ay đổ i tính chất d ư ớ i tác đ ộ ng c ủ a ẩ m. 4. Vật liệu c h ịu nhiệt là vật liệu không thay đổ i tính chất d ư ớ i tác đ ộ ng c ủ a nh iệt đ ộ cao h o ặc t h ấp. 5 . Vậ t liệ u c h ị u hóa c h ấ t l à vậ t li ệ u không tha y đ ổ i tính c h ấ t d ư ớ i tác đ ộ n g c ủ a hóa c h ất. I.1.21. Theo b ậc c h ị u l ử a, v ật li ệ u và kết c ấ u xây dựng đư ợ c c h ia thành 3 nhóm nêu trong b ả ng I.1.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M ộ t giá tr ị đ iệ n áp thích hợ p đ ư ợ c dùng đ ể đ ịn h rõ h o ặ c n h ậ n d ạ n g m ộ t h ệ t h ố n g đ iện. I.1.23. Giá trị đ ị n h m ức (Rated value) Giá trị c ủ a m ộ t đ ại l ư ợ ng, thường do nhà c h ế tạo ấ n đ ịnh cho đ iều k iện v ận hành quy đ ị n h đ ố i vớ i m ộ t p h ầ n t ử , m ộ t thiết b ị h o ặc d ụ n g c ụ . I.1.24. Điện áp vận hành hệ t h ố n g đ iện ( O perating voltage in a syste m ) T rị số đ i ệ n áp trong đ i ều k i ệ n b ình t h ường, ở m ộ t th ờ i đ iểm v à tại m ộ t đ iểm đ ó cho c ủ a h ệ t h ố n g đ iệ n. I.1.25. Điện áp cao n h ất (h o ặc t h ấp n h ất) c ủ a h ệ t hố ng (H i ghest (lowest) voltage of a system) T rị số đ i ệ n áp vận hành cao nhất (h o ặc t h ấp n h ất) trong các đ iều kiện v ận hành bình thường ở b ất k ỳ t h ờ i đ iểm nào và t ại b ất k ỳ đ iểm nào trong h ệ t h ố ng. I.1.26. Điện áp cao nhất đố i v ớ i thiết b ị (Highest voltage for equipment) T r ị s ố ca o n h ấ t c ủ a đ iệ n áp ph a - pha , th e o đó các h đ i ệ n v à các đ ặ c tính liên qu a n khác c ủ a thiế t b ị đư ợ c th iế t k ế b ả o đ ả m đ i ệ n áp nà y v à n h ữn g tiêu ch u ẩ n tươn g ứng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chia nhóm theo mức độ c h áy Mức độ c h áy c ủa vậ t liệu Mức độ c h áy c ủa c ấ u k iện Nhóm không c h áy D ư ớ i tác đ ộ ng c ủ a n g ọ n l ử a hay nh iệt đ ộ cao mà v ật l i ệu không bố c cháy, không cháy âm ỉ , không bị cácbon hóa. Cấu k iện là m b ằng các v ậ t liệu không cháy và có m ứ c độ cháy n h ư c ủ a v ật liệu không cháy. Nhóm khó ch áy D ư ớ i tác đ ộ ng c ủ a n g ọ n l ử a hay nh iệt đ ộ c a o thì khó b ố c cháy, khó ch áy âm ỉ ho ặc khó bị cácbon hóa; c h ỉ tiếp t ụ c cháy hay ch áy âm ỉ khi ti ế p xúc v ớ i ng u ồ n l ử a. Sau khi cách ly v ớ i ng u ồ n l ử a thì n g ừng cháy. Cấu k i ệ n làm bằ n g v ật liệ u khó c h áy hoặc v ật liệu d ễ cháy n h ư ng phải có lớ p b ảo v ệ b ằng v ật liệu không cháy và có m ứ c đ ộ cháy n h ư c ủ a v ật liệu khó cháy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 D ư ớ i tác đ ộ ng c ủ a n g ọ n l ử a hay nh iệt đ ộ cao thì b ố c c h áy , c h áy âm ỉ ho ặc b ị cácbon hóa và t i ế p t ụ c cháy âm ỉ ho ặc b ị cácbon hóa sau khi đ ó cách ly vớ i ng u ồ n c h áy. Cấu k iện l à m bằ n g v ật li ệu d ễ cháy và không có l ớ p b ảo v ệ b ằng v ật liệu không cháy và có m ứ c đ ộ cháy n h ư c ủ a v ật liệu d ễ cháy. I.1.27. Cấp đ iện áp ( V oltage level) M ộ t trong các trị số đ iện áp danh đ ị nh được sử dụng trong m ộ t h ệ t h ố n g n à o đó . Ví dụ cấp đ iện áp 110kV, 220kV h o ặc 500kV ... I.1.28. Độ l ệch đ iện áp (Voltage deviation) Độ lệch đ i ệ n áp t h ể h iện b ằng p h ầ n tră m , g iữa đ iện áp tại m ộ t t h ờ i đ iểm đ ó cho tại m ộ t đ i ể m c ủ a h ệ th ố ng và đ i ện áp đ ố i chiếu n h ư : đ iện áp danh đ ịnh, trị số trung b ình c ủ a đ iện áp v ận hành, đ iện áp c u ng cấp th e o h ợ p đồ ng. I.1.29. Độ s ụ t đ iện áp đ ường dây (Line voltage d r op) Độ c h ênh l ệch đ iện áp tại m ộ t th ờ i đ iểm đ ó cho g i ữ a các đ iện áp đ o đ ư ợ c tại hai đ iểm xác đ ịnh trên đ ường dây. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hàng l o ạt các thay đ ổ i đ iện áp h o ặc s ự b iến t h iên có c hu k ỳ c ủ a h ình b a o đ i ệ n áp. I.1.31. Quá đ iện áp (trong h ệ t h ố ng) (Overvoltage (in a system) Giá trị đ iện áp gi ữ a pha v ớ i đ ất h o ặc g i ữ a các pha, có t r ị số đ ỉ nh v ư ợ t quá đ ỉnh tư ơ ng ứ ng củ a đ iện áp cao n h ất c ủ a thiết b ị. I.1.32. Quá đ iện áp t ạ m t hờ i (Te m porary overvoltage) M ộ t giá trị quá đ iện áp dao độ ng ( ở tần s ố c ủ a lư ớ i) tại m ộ t v ị trí xác đ ị n h mà không g iả m đượ c h o ặc tắt d ần trong m ộ t t h ờ i gian t ư ơ n g đ ố i lâu. I.1.33. Quá đ iện áp quá đ ộ (Tr a nsient ove r v oltage) Quá đ iện áp d i ễ n ra trong t h ờ i gian rất n g ắ n (kh o ảng m ộ t vài p h ầ n nghìn giây ho ặc ít hơn), có dao đ ộ ng h o ặc không dao đ ộ ng, thường t ắt nhanh. I.1.34. Dâng đ iện áp ( Voltage su r g e) M ộ t súng đ iện áp quá đ ộ lan tru y ền dọ c đ ường dây h o ặ c m ộ t m ạ c h đ iện, được đ ặc tr ư ng b ở i s ự tă n g đ iện áp rất nhanh, sau đó g iảm c h ậ m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sự ph ụ c h ồ i đ iện áp t ớ i m ộ t t r ị số g ần v ớ i trị số trư ớ c đó c ủ a nó sau khi đ iện áp b ị suy giả m , bị s ụ p đ ổ ho ặc b ị m ất. I.1.36. Sự không cân bằng đ i ệ n áp ( V oltage unbalance) Hiện tượng khác nhau gi ữ a đ iện áp trên các pha, tại m ộ t đ iểm trong hệ t h ống nh i ề u pha, gây ra do s ự khác nh a u g i ữ a các dòng điện t ải h o ặc s ự không đ ố i x ứng h ình họ c trên đ ường dây. I.1.37. Quá đ iện áp thao tác (Switching overvoltage) Điện áp quá đ ộ có d ạ n g t ư ơ n g t ự vớ i d ạ n g c ủ a xung đ iện áp đó ng c ắt tiêu ch u ẩ n, được đ ánh giá cho các m ụ c đ ích p h ố i h ợ p cách đ i ện. I.1.38. Quá đ iện áp sét (Ligh t ning ove r voltage) Quá đ iện áp quá đ ộ có h ình d ạng t ư ơ ng t ự vớ i h ình dạng c ủ a xung sét tiêu ch u ẩ n, được đ ánh giá cho m ụ c đ ích ph ố i h ợ p cách đ i ệ n. I.1.39. Quá đ iện áp cộ n g h ư ởng ( Reson a nt overvoltage) Quá đ iện áp phát sinh do dao đ ộ ng c ộ n g h ư ởng duy trì trong hệ t h ố n g đ iện. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong h ệ t h ố ng đ iện ba pha, m ứ c đ ộ không cân bằng đ ư ợ c biểu t h ị b ằng tỷ số ph ầ n trăm g i ữ a trị s ố h iệu d ụn g c ủ a thàn h p h ần t h ứ tự ng h ịch (hay t h ứ t ự không) vớ i thành phần t h ứ tự t h u ậ n c ủ a đ i ệ n áp h o ặc dòng điện. I.1.41. Cấp cách đ iện ( Insulation l evel) Là m ộ t đ ặ c tính đ ư ợc xác đ ị nh b ằng m ộ t h o ặc vài trị số c h ỉ rõ đ iện áp c h ịu đ ựng cách đ iện đ ối vớ i m ộ t chi t i ết cụ t h ể c ủ a thiết b ị. I.1.42. Cách đ iện ngo à i (External insulation) Kh o ảng cách trong khí qu y ể n và trên bề m ặt tiếp xúc v ới không khí c ủ a cách đ iện rắn c ủ a thiết b ị mà chúng c h ị u tác đ ộ ng c ủ a ứng suất đ iện môi , n h ững tác đ ộ ng c ủ a khí qu y ể n và các tác đ ộ ng bên ngoài khác, n h ư : ô nhiễm, đ ộ ẩm v.v. I.1.43. Cách đ iện trong (Internal insulation) Các p h ần cách đ iện d ạng rắ n , láng h o ặc khí bên trong th i ết b ị đ ư ợ c b ả o v ệ c h ố ng tác độ ng c ủ a khí qu y ển và các tác độ ng bên ngoài khác. I.1.44. Cách đ iện t ự ph ụ c hồ i (Self-restoring insulation) Các h đ iệ n đ ư ợ c khô i p h ụ c lạ i hoà n toà n n h ữn g đ ặ c tính các h đ iệ n sa u khi b ị phóng đ iện. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cách đ iện b ị m ất n h ữ n g đ ặc tính cách đ iện ho ặc không khôi p h ụ c lại hoàn to à n n h ữ n g đ ặc tính cách đ iện sau khi bị phóng đ i ện. I.1.46. Cách đ iện c h ính (Main in s u lation) − Cách đ iện c ủ a b ộ ph ậ n m a n g đ i ệ n có tác d ụ n g b ảo v ệ chính là ch ố ng đ i ệ n g iật. − Cách đ iện chính không nhất th i ết bao g ồ m ph ầ n cách đ iện s ử d ụ ng riêng cho các mụ c đ ích c h ứ c n ăng. I.1.47. Cách đ iện p h ụ (Auxiliary insulation) Cách đ iện độ c lập đư ợ c đ ặt thêm vào cách đ iện chính đ ể b ảo v ệ c h ố ng đ i ệ n g i ật trong t r ường h ợ p cách đ iện ch ính bị h ỏ ng. I.1.48. Cách đ iện kép (Double in s u lation) Cách đ i ệ n bao g ồ m đồ n g t hờ i cả cách đ iện c h ính và cách đ iện p h ụ . I.1.49. P h ố i h ợ p cách đ iện (Insulation co-ordination) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.50. Tru y ền tải đ iện (Transmission of electricity) Việc truyền tải m ộ t lư ợn g đ iện n ăng từ ng u ồ n đ iện t ớ i khu v ự c tiêu thụ đ iện. I.1.51. Phân ph ố i đ iện (Distribution of electricity) Việc phân p h ố i m ộ t lượ n g đ iện n ăng t ớ i khách h à ng trong khu v ự c tiêu t h ụ đ iện. I.1.52. Liên k ết h ệ t h ố ng đ iện ( I nterconnection of power syste m s) Liên kết các hệ t hố ng truy ề n tải đ iện b ằ ng các đ ường dây hoặc máy b i ến áp , để trao đổ i đ iện n ă n g g i ữ a các h ệ t h ố ng. I.1.53. Điểm đ ấu n ố i (Connection point) Là đ iểm nố i c ủ a đ ơ n v ị phát đ i ệ n ho ặc l ư ớ i đ iện c ủ a n g ư ờ i s ử d ụ ng h o ặc lư ớ i đ iện truyền tải vào hệ t h ố ng đ i ệ n Q u ố c gia. I.1.54. Sơ đ ồ h ệ t h ố n g đ iện ( S ystem diagra m ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.55. Sơ đ ồ v ận hành h ệ t hố n g đ iện ( S ystem operational diagr a m ) M ộ t s ơ đ ồ h ệ t h ố ng đ i ện b iểu t h ị m ộ t p h ương th ứ c v ận hành n h ất đ ịnh. I.1.56. Quy h o ạ c h hệ t h ố ng đ i ệ n (Power system planning) L à toà n b ộ các nghiên c ứ u v à c hư ơ n g trình liên qua n đ ế n s ự phá t triể n c ủ a h ệ t hố ng đ iệ n , b ả o đ ả m các tính n ă n g kin h t ế - k ỹ th u ật , đ ả m b ả o yêu cầ u t ă ng trư ở n g ph ụ tả i đ iện. I.1.57. Độ ổ n đ ịnh c ủ a h ệ t h ố ng đ iện (Power system stability) K h ả n ăng l ập lại trạng thái xác lập c ủ a m ộ t h ệ t h ố ng đ iện, đ ặc trư n g bở i sự v ậ n hành đ ồ ng b ộ c ủ a các máy phát sau m ộ t nh i ễu l o ạn, ví dụ d o b i ế n thiên công s u ất h o ặc t ổ ng tr ở . I.1.58. Độ ổ n đ ịnh c ủ a tải (Load stability) K h ả n ăng lập lại c h ế đ ộ xác lập sau m ộ t nhiễu l o ạn c ủ a tải. I.1.59. Ổn đ ịnh tĩnh c ủ a h ệ t hố ng đ iện (Steady state stability of a power system) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.60. Ổ n đ ịnh quá đ ộ ( ổ n đ ị n h đ ộ n g ) c ủ a h ệ t hố ng đ iện (Transient stability of a power system) Sự ổ n đ ị n h c ủ a h ệ t hố ng, trong đó các nh i ễu l o ạn có t h ể có biên đ ộ và/h o ặc t ố c đ ộ b iến thiên t ương đ ố i nh a nh. I.1.61. Ổ n đ ịnh có đ iều k iện c ủ a h ệ t h ố ng đ iện (Conditional stability of a power system) Ổn đ ị nh c ủ a h ệ t hố ng đ iện đ ạt đư ợ c không c ần sự trợ giúp c ủ a các p h ương tiệ n đ iều kh i ển t ự đ ộ ng. I.1.62. Vận hành đồ n g b ộ h ệ t h ố n g đ iện ( S yn c hronous operation of a syste m ) Tình trạng c ủ a h ệ t hố n g đ iện trong đó tất cả các máy đ iện đ ều v ận h à n h đ ồ ng bộ . I.1.63. Trung tâm đ iều đ ộ h ệ t h ố ng đ iện Q u ố c gia (National load dispatch center) Là đ ơ n v ị c h ỉ huy, đ i ều hành h o ạt độ ng c ủ a h ệ t h ố n g đ iện Qu ố c gia bao g ồm: lập k ế ho ạ c h phá t đ iện, ph ư ơ ng th ứ c v ận h à nh và th ự c hiện đ iều đ ộ các tổ máy phát đ iện đ ấu n ố i vớ i h ệ t h ố ng đ i ện Qu ố c gia, đ iều kh i ển h o ạt độ n g c ủ a l ư ớ i đ iện truyền tải, đ iều đ ộ m u a bán đ i ện vớ i h ệ t h ố ng đ iện bên ngoài. I.1.64. Hệ t h ố ng SCADA (Supervisory contr o l and data acquisition system) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.65. Tiêu ch u ẩ n v ậ n hành ( O peration regulation) Là n h ững quy đ ịnh v ề các chỉ tiêu kinh t ế, tiêu chuẩn k ỹ th u ật, tính đ ồ ng b ộ và đ ộ an toàn, tin c ậy c ủ a h ệ t h ố ng đ iện do c ơ quan Nhà nư ớ c có t h ẩ m quy ề n ban hành đ ể ph ụ c v ụ cho m ụ c đ ích l ập k ế ho ạ c h , lập p h ương th ứ c và v ận h à nh h ệ th ố n g đ iện Q u ố c gia. I.1.66. Q u ả n lý nhu cầu h ệ t hố ng (System de m and control) Sự đ iều h à nh nhu c ầu đ iện c ủ a phía tiêu thụ trong hệ t h ố n g đ iện. I.1.67. Dự báo qu ả n lý hệ t h ố ng đ iện (Management forecast of a s y stem) Sự c hu ẩ n b ị và k i ểm tra các c h ư ơ ng trình phát đ iện, t ức là ph ầ n d ự phòng và ph ầ n v ận hành, b a o g ồ m v iệc phân tích s ơ đ ồ lư ớ i đ i ệ n đ ể đ ảm b ảo cung cấ p đ iện k i nh t ế nh ất cho n h ữ n g p h ụ tải d ự k iến vớ i m ứ c an toàn c ầ n th i ết trong kh o ả n g t h ờ i gian đã cho, c ủ a h ệ t h ố ng đã c ho, có xét đ ến tất cả các hạn c h ế h iện h ữu và tình h u ố ng có t h ể x ả y ra. I.1.68. Tăng cường h ệ t h ố n g đ iện (Reinforc e m ent of a syste m ) Bổ sung h o ặc thay thế m ộ t s ố thiết b ị trong h ệ t hố n g đ iện ( n h ư máy b iến áp , đ ường dây, máy phát v.v.) sao cho có khả n ăng đ áp ứ n g đ ư ợ c s ự tăng trưở ng p h ụ tải h o ặ c đ ảm b ảo c h ất lư ợ ng cung c ấp đ iện. I.1.69. Kh o ảng cách làm v i ệc t ố i thiểu (M i n i m um work i ng distance) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.70. Kh o ảng tr ố ng cách đ iện t ố i t h iểu (Minimum insulation clearance) Kh o ảng cách an toàn n h ỏ n h ất p h ải tuân theo g i ữ a các bộ p h ận mang đ i ệ n ho ặ c g i ữ a p h ầ n m a n g đ iện vớ i đ ất. I.1.71. K hở i đ ộ n g lạ n h tổ máy nh i ệt đ iện (Co l d start-up ther m al generating set) Quá trình mà t ổ máy phát đ ư ợ c tă n g t ố c đ ộ , hoà v à o h ệ t h ố ng đ ể m a n g tải sau m ộ t th ờ i gian dài không v ậ n h à nh. I.1.72. K hở i đ ộ ng nóng tổ máy n h i ệt đ iện ( Hot start-up ther m al generating s et) Quá trình m ộ t máy phát đư ợ c tă n g t ố c đ ộ , hoà vào h ệ t h ố ng và m ang t ải sau t hờ i gian n g ắn không vận hành m à ch ư a thay đổ i quá nhiều tình t r ạ n g nh iệt c ủ a tuabin. I.1.73. K h ả n ăng quá tải (Overlo a d capacity) Tải cao n h ất mà có thể đ ư ợ c duy trì trong m ộ t th ờ i gian n g ắn. I.1.74. Sa t h ải p h ụ tải (Lo a d shedding) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.75. Công s uất s ẵn sàng c ủ a m ộ t tổ máy (h o ặc m ộ t nhà máy đ iện) (Available capacity of a unit (of a power station) Công s u ất t ố i đ a ở đó m ộ t tổ máy ( h oặc m ộ t nhà máy đ i ện) có thể v ận h à n h liên t ụ c trong n h ững đ iều k iện t h ự c tế. I.1.76. Công s u ất d ự phòng c ủ a m ộ t h ệ t h ố n g đ iện (Reserve power of a system) Đ ộ c h ênh lệc h g i ữ a công s u ấ t t ổ n g sẵ n s àn g v à nh u c ầ u công s u ấ t c ủ a h ệ t h ố n g đ iện. I.1.77. Dự phòng nóng ( H ot stand-by) Công s u ất t ổ ng k h ả dụ n g c ủ a các máy phát đ ang c h ạ y không t ải h o ặc non tải để phát đ i ệ n nhanh v à o h ệ t hố ng. I.1.78. Dự phòng ng u ộ i (Cold reserve) Công s u ất t ổ ng s ẵ n sàng c ủ a các máy phát d ự phòng mà v i ệc k h ở i đ ộ n g có t hể kéo dài vài g i ờ . I.1.79. Dự phòng s ự c ố (Outage reserve) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.80. Dự báo p h ụ tải (Load forecast) Sự ư ớ c tính p h ụ tải c ủ a m ộ t lư ớ i đ i ện tại m ộ t t hờ i đ iểm t ư ơ ng lai nh ấ t đ ịnh. I.1.81. Dự báo c ấu trúc phát đ iện (Generation mix forecast) Dự báo th à nh phần c ủ a h ệ t h ố ng phát đ i ệ n tại m ộ t th ờ i đ iểm tư ơ ng l ai đã cho. I.1.82. C h ế đ ộ xác l ập c ủ a h ệ t h ố ng đ iện ( Steady state of a power syste m ) N h ữ ng đ iều k iện v ận hành c ủ a m ộ t lư ớ i đ i ện trong đó các thông số trạng thái c ủ a h ệ t h ố ng đư ợ c coi là ổ n đ ị nh. I.1.83. C h ế đ ộ quá đ ộ c ủ a h ệ t h ố ng đ iện ( T r a nsient state of a power syste m ) C h ế đ ộ v ận h à nh c ủ a lư ớ i đ iện trong đó có ít nhất m ộ t thông s ố trạng thái đ ang thay đ ổ i, thông t h ường là trong t h ờ i gian ng ắ n. I.1.84. T r ạ ng thái cân bằng c ủ a lư ớ i đ i ệ n nh i ều pha ( Balanced s tate of a polyphase net w ork) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.85. Trạng thái không cân b ằ ng c ủ a m ộ t lư ớ i đ i ệ n nh i ều pha ( U nbalanc e d state of a po l yphase net w ork) T rạng thái m à trong đó đ iện áp và/hoặc dòng điện trong các dây dẫ n pha không tạ o thành các hệ t h ố ng nh i ều pha cân b ằng. I.1.86. Độ ti n c ậy cung c ấp đ iện (Service reliability) K h ả n ăng c ủ a m ộ t h ệ t h ố ng đ i ệ n đ áp ứ ng đ ư ợ c ch ứ c n ă ng c u ng cấ p đ i ệ n trong n h ữ n g đ iều kiện ổ n đ ịnh, theo th ờ i gian quy đ ịnh. I.1.87. Độ an toàn cung c ấp đ i ệ n (Service security) K h ả n ă ng ho à n th à n h c hứ c n ă ng cung cấp đ iện c ủ a h ệ t h ố n g đ iện tại m ộ t th ờ i đ iểm đã cho trong vận hành khi x u ất hiện sự c ố . I.1.88. Phân ph ố i kinh tế p h ụ tải (Econo m ic load i ng schedule) Việ c kha i thác các thàn h ph ầ n sẵ n có c ủ a lư ớ i đ iệ n sa o c h o đ ạ t hi ệ u q u ả kin h t ế n h ấ t. I.1.89. Sự cân b ằ n g c ủ a lư ớ i phân ph ố i (Balancing of a distribution netwo r k) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.90. Sự p h ụ c h ồ i tải (Load recovery) Sau khi ph ụ c hồ i đ iện áp, việc tăng công suất c ủ a h ộ tiêu t h ụ h o ặc h ệ t h ố ng, ở m ứ c nh a nh h o ặc c h ậm p h ụ th u ộ c vào các đ ặc tính c ủ a tải. Chỉ d ẫ n chung v ề trang b ị đ i ệ n I.1.91. Trong quy ph ạ m này, m ộ t s ố từ đ ư ợ c dùng v ớ i ng h ĩa n h ư sau: • P h ải: bắt b uộ c t h ự c h i ện. • Cần: cần th i ết, cần có n h ưng không bắt b uộ c. • Nên: không b ắt b u ộ c n h ưng t hự c hiện thì t ố t h ơ n. • T h ường hoặc thông t h ường: có t ính p h ổ b iến, đượ c s ử d ụ ng r ộ ng rãi. • Ch o phép hoặ c đ ư ợ c phép : đ ư ợ c t h ự c hiện , n h ư v ậ y l à tho ả đáng v à c ầ n thiết. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Không lớ n h ơ n h o ặc nhiều n h ất là: là l ớ n nh ấ t. • Từ ... đ ế n ...: kể cả trị s ố đ ầ u và trị số c uố i. • Kh o ảng cách: từ đ iểm n ọ đ ến đ iểm k i a. • Kh o ảng tr ố ng: từ mép nọ đ ến mép kia trong không khí. I.1.92. Kết cấu, công d ụ ng, p h ư ơng pháp l ắp đ ặt, cấp cách đ iện c ủ a v ật liệu và th i ết b ị đ iện ph ải phù h ợ p v ớ i đ iện áp d a nh đ ịnh c ủ a lư ớ i đ iện h o ặc thiết b ị đ iện, vớ i đ iều k i ệ n môi t r ường và v ớ i n h ững yêu cầu nêu trong quy p h ạm n à y. I.1.93. Th i ết b ị đ iện dùng trong công trình đ iện ph ải có đ ặc tính k ỹ th u ật phù hợ p vớ i đ iều k i ệ n làm v i ệc c ủ a công trình. I.1.94. Thiết b ị đó ng c ắt đ iện trong không khí dùng ở vùng cao trên 1.000m so vớ i m ự c n ư ớ c biển ph ải đư ợ c kiểm tra theo đ i ề u k i ệ n đó ng cắt đ iện ở áp s u ất khí qu y ể n t ương ứng. I.1.95. Th i ết b ị đ i ệ n và kết cấu liên qu a n p h ải đ ư ợ c b ảo v ệ c hố ng g ỉ và ă n mòn b ằng l ớ p m ạ, s ơ n v.v. đ ể c hịu đư ợ c tác đ ộ ng c ủ a môi trường. Màu s ắc sơ n p h ải phù h ợ p vớ i mà u sắc chung c ủ a gian nhà, k ết cấu xây dựng và thiết b ị công ng h ệ, n ếu ở ngoài tr ờ i nên dùng m àu s ơ n ph ả n x ạ t ố t. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.97. Ph ầ n xây dựng c ủ a công trình (kế t c ấ u nh à v à các b ộ ph ậ n tron g nhà , thông gió , c ấ p thoát n ư ớ c v.v. ) phả i tuân the o các tiêu ch u ẩ n , qu y phạ m xây dựng c ủ a Nh à nư ớ c. I.1.98. K h i xây dựng công trình đ iện không có ngư ờ i t r ự c thì không cầ n làm phòng đ iều kh i ể n , phòng ph ụ ch o ngườ i là m v i ệ c , cũng nh ư x ưởn g s ử a chữ a. I.1.99. Vi ệ c thiết k ế và ch ọ n các phương án cho công trình đ iện ph ải dự a trên c ơ sở so sánh các chỉ tiêu k i nh t ế - k ỹ thu ật , áp dụn g các s ơ đ ồ đơ n g iả n v à ti n c ậ y, trình đ ộ v à kin h ngh i ệ m kha i thác , ứn g d ụ n g k ỹ thu ậ t m ớ i , l ự a c họ n t ố i ư u nguyên v ậ t l i ệu. I.1.100. T r ong công trình đ iệ n , cầ n có b iệ n pháp đ ể d ễ phân b iệ t các p h ầ n t ử trong cùng b ộ p h ậ n nh ư có s ơ đồ , l ượ c đ ồ b ố trí th i ế t b ị , k ẻ c hữ , đ ánh s ố h iệ u, s ơ n mà u khác nha u v.v. I.1.101. M à u s ơ n thanh dẫn cùng tên ở m ọ i công trình đ i ệ n p h ải gi ố ng nhau. Th a n h d ẫ n ph ải sơ n m àu n h ư sau: 1. Đ ố i v ớ i lưới đ iện xo a y chiều ba pha: pha A m àu v à ng, pha B m àu xanh lá cây, pha C m àu đỏ , thanh trung tính m àu t r ắng cho l ư ớ i trung t ính cách ly, thanh trung tính m àu đ en cho l ư ớ i trung tính n ố i đ ất tr ự c tiếp. 2. Đ ố i v ớ i đ iện m ộ t pha: dây d ẫ n nố i vớ i đ iểm đ ầu c uộ n dây c ủ a ngu ồ n đ iệ n m àu vàng, dây n ố i vớ i đ iểm c u ố i c u ộ n dây c ủ a ngu ồ n m àu đỏ . N ế u th a nh dẫ n c ủ a lư ớ i đ i ện m ộ t ph a rẽ nh ánh t ừ th a nh d ẫ n c ủ a h ệ t h ố ng ba pha thì p h ải s ơn theo màu các pha trong l ư ớ i ba pha. 3. Đ ố i v ớ i l ư ớ i đ iện mộ t chiều: thanh d ư ơ ng (+) màu đỏ , thanh âm (-) màu xanh, th a n h trung tính m àu t r ắng. I.1.102. Ph ải b ố trí và s ơ n th a nh d ẫn theo các c h ỉ d ẫn d ư ớ i đ ây: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a. Khi thanh cái b ố trí t h ẳng đ ứng: thanh trên (A) m àu vàng; th a n h g i ữ a (B) m àu xanh lá cây; t h a n h d ướ i (C ) mà u đỏ . Kh i các than h b ố trí n ằ m ngang , n ằ m nghiêng h oặ c the o hình ta m giác : than h x a n g ườ i n h ấ t (A ) mà u vàng ; thanh g i ữ a (B ) mà u xan h lá cây ; than h g ầ n ngườ i n h ấ t (C ) mà u đỏ . T r ường hợ p ngườ i có t h ể t iế p cậ n đượ c t ừ ha i phía thì than h phía g ầ n hàn g rà o ho ặ c t ường rà o ( A ) mà u vàng , than h x a hàn g rà o ho ặ c t ường rà o (C ) mà u đỏ. b. Các th a n h rẽ nhánh t ừ thanh cái: nếu nhìn từ h à nh l a ng v ậ n hành, thanh trái (A) m àu vàng, th a n h gi ữ a (B) m à u x a nh lá cây và th a n h phải (C) màu đ ỏ . 2. Đ ố i vớ i th i ết b ị phân p h ố i ngoài tr ờ i, đ iện xoay c h iều ba pha: a. Thanh cái và thanh đ ường vòng: thanh g ầ n máy b iến áp đ iện l ực n h ất ( A ) m àu vàng, thanh g i ữ a (B) m àu xanh lá cây, thanh xa n h ất (C) màu đỏ . b. Các thanh r ẽ nhánh từ h ệ t h ố ng thanh cái: nếu nhìn t ừ thiết b ị phân p hố i ngoài tr ờ i vào các đ ầu ra c ủ a máy b i ến áp đ iện l ự c, thanh trái (A) m àu vàng, thanh g i ữ a (B) m àu xanh lá cây, thanh phải (C) màu đỏ . c. Đường dây v à o t r ạ m : n ế u nhìn t ừ đường dây và o t r ạ m , tạ i v ị trí đ ấ u n ố i , t h anh trái ( A ) mà u v à ng , t h a n h g i ữ a ( B ) m à u x a n h lá cây , t h a n h p h ả i (C ) mà u đ ỏ . d. Thiết b ị phân ph ố i ngoài tr ờ i dùng dây dẫn m ềm làm thanh cái thì s ơ n m à u pha ở chân s ứ c ủ a thiết b ị h o ặc ch ấm s ơ n ở xà m ắc thanh cái. 3. Đ ố i vớ i đ iện m ộ t ch i ều: a. Khi thanh cái bố trí thẳ n g đ ứng: thanh trên (thanh trung tính) m àu t r ắ ng; thanh g i ữ a (-) màu xanh; thanh dư ớ i (+) màu đỏ . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c. Các thanh r ẽ nhánh từ thanh cái: nế u nhìn t ừ phía hàn h lan g vậ n h à nh, than h trái (than h trun g tính ) m à u t r ắng , t h an h g i ữ a (- ) mà u xanh , thanh ph ả i (+ ) mà u đ ỏ . d. T r ường h ợ p cá biệt, n ếu t h ự c hiện n h ư trên m à g ặ p khó khăn v ề lắp đ ặ t ho ặc p h ải xây thêm trụ đ ỡ g ắn các thanh cái c ủ a trạm b iến áp đ ể làm nh i ệ m v ụ đ ảo pha thì cho phép thay đ ổ i thứ tự mà u c ủ a các thanh. I.1.103. Để công trình đ iện không gây ảnh h ư ở ng nh iễ u và nguy h i ểm cho công trình thông tin liên l ạc, phải tuân theo các tiêu c h uẩn, quy p h ạm h iện hành có liên qu a n. P hải có b i ện ph áp c h ố ng nhiễu dòng điện công ngh i ệp cho các hệ t h ống thông t i n và v i ễn thông. I.1.104. T r ong công trình đ iện p h ải có các biện pháp đ ả m b ảo an toàn sau: • Dùng l o ạ i các h đ iệ n thích h ợ p . T r ường h ợ p cá b iệ t p h ả i dùng cách đ iệ n tăn g cường. • Bố trí cự ly thích h ợ p đ ến ph ầ n d ẫn đ iện h o ặc bọ c kín p h ần d ẫn đ iện. • Làm rào c h ắn. • Dùng khóa liên đ ộ n g ch o khí c ụ đ i ệ n v à ch o rà o c hắ n đ ể n g ă n n g ừ a tha o tác n h ầ m. • Cắt tự đ ộ ng tin cậy và nh a nh chúng cách l y n h ững p h ần th i ết b ị đ iện b ị c h ạm c h ập và n h ững khu vự c l ư ớ i đ iện b ị h ư h ỏ ng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Sa n bằn g th ế đ iện , dùng máy b i ế n áp các h l y hoặ c dùng đ iệ n áp 42 V t r ở xu ống. • Dùng h ệ t h ố ng báo tín h i ệu, biển báo và b ả ng cấ m. • Dùng trang b ị phòng h ộ . I.1.105. Đ ố i vớ i l ư ớ i đ iện đ ế n 1kV, ở n hữ n g nơ i d o đ i ề u k iện an toàn không thể đ ấu tr ự c tiếp các thiết b ị tiêu t h ụ đ iện vào lư ớ i thì phải dùng máy b i ến áp cách ly ho ặc dùng máy b i ến áp g iảm áp có đ i ệ n áp thứ cấp 42V t r ở xu ố ng. Khi dùng các loại máy b i ến áp trên, phải tuân theo các c h ỉ d ẫn d ư ớ i đ ây: 1. Máy biến áp cách ly phải có kết cấu a n toàn và chịu đư ợ c đ iện áp t h ử ngh i ệm cao h ơ n b ình t h ường . 2. M ỗ i máy b i ến áp cách ly chỉ đư ợ c cấp đ i ệ n cho m ộ t thiết b ị và đư ợ c b ả o v ệ b ằng c ầ u c h ảy h o ặc áptômát có dòng điện c h ỉnh đ ịnh không quá 15A ở phía sơ cấp. Điện áp sơ cấp c ủ a máy biến áp cách ly không đư ợ c quá 380V. 3. Cấm n ố i đ ất c u ộ n dây t h ứ c ấ p c ủ a máy b i ến áp cách ly và th i ết b ị tiêu t h ụ đ iện c ủ a nó. V ỏ c ủ a máy biến áp này phải đ ư ợ c nố i đ ất. 4. Máy b iế n áp g i ảm áp có đ iện áp t h ứ cấp 42V trở x u ố ng có t h ể dùng làm máy b iến áp cách ly nếu chúng th o ả mãn các đ iểm nêu trên. Máy b iế n áp g i ảm áp không p h ải là máy b i ế n áp cách ly thì phải n ố i đ ất các b ộ p h ậ n s a u: v ỏ máy , m ộ t trong n h ững đ ầ u ra hoặc đ i ể m g i ữ a c u ộ n dây t h ứ cấp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.1.107. Rào n g ă n và t ấm che phải có k ết c ấu sao cho chỉ tháo h o ặc m ở b ằ n g cờ lê ho ặc d ụ ng cụ riêng. I.1.108. Rào ng ă n và t ấm che phải có đ ủ đ ộ b ền cơ h ọ c. Đ ố i vớ i thiết b ị trên 1kV, chiều d à y c ủ a tấm c h e bằng kim l o ại không đ ư ợ c n h ỏ h ơ n 1 mm . Vỏ che dây d ẫn nên đ ưa sâu vào trong máy , th i ết b ị và d ụ ng cụ đ iện. I.1.109. Để tránh tai nạn cho ng ư ờ i do dòng điện và h ồ qu a ng gây ra, m ọ i trang bị đ i ện ph ải có trang bị phòng h ộ phù h ợ p vớ i quy phạm s ử dụ ng, thử ngh iệm và quy ph ạm an toàn đ iện. I.1.110. V i ệc phòng cháy và c h ữa cháy cho trang bị đ i ện có th i ết b ị c h ứ a d ầ u , ngâm tron g d ầ u ho ặ c t ẩ m d ầ u , s ơ n các h đ iệ n v.v . ph ả i t hự c h iệ n the o các yêu cầ u nêu tron g các p hầ n tươn g ứn g c ủ a QT Đ v à qu y đ ị n h c ủ a c ơ qua n phòng cháy đ ị a p hương. Ngoài ra khi đư a trang bị đ i ệ n nói trên vào sản xu ất, phải trang bị đ ầy đủ p h ương tiện c h ữ a cháy theo quy đ ịnh c ủ a quy phạm phòng c h áy và c h ữ a cháy. Đ ấ u công trình đ i ệ n vào h ệ t h ố ng đ i ệ n I.1.111. Khi công trình đ iện c ầ n đ ấu v à o h ệ t h ố ng đ iện, ngoài nh ữ ng thủ t ụ c xây dựng cơ b ản đã đ ư ợ c quy đ ịnh còn p h ải có sự th o ả th u ậ n c ủ a cơ qu a n q u ản lý hệ t h ố ng đ iện, phải tuân theo các v ă n b ả n pháp quy h i ện hành và n h ững đ iều ki ện k ỹ t h uật đ ể đ ấu nố i n h ư sau: 1. L ậ p phương án xây dựng công trình trong h ệ t h ố ng đ i ện. 2. T ổ ng h ợ p số liệu p h ụ tải đ iện trong khu v ực s ẽ xây dựng công trình. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. C h ọ n đ i ện áp, tiết diện và c h ủ ng l o ại c ủ a đ ường dây trên không hoặc đ ường c áp và phương tiện đ i ề u c h ỉnh đ iện áp, nêu n h ữ ng yêu cầu v ề tu y ến đ ường dây. Đ ố i v ớ i công trình l ớ n còn p h ải nêu thêm phương án ch ọ n số m ạch đ ấu. 5. Nêu yêu c ầu v ề sự c ần th i ết p h ải tă n g cường lư ớ i đ iện h iện có do đ ấu thêm công trình m ớ i (tăn g tiế t d i ệ n dây dẫ n , tha y t h ế h o ặ c t ă n g công s u ấ t máy b i ế n áp ). 6. Nêu n h ững yêu c ầu riêng đ ố i vớ i các t r ạ m đ iện và th i ết b ị c ủ a h ộ tiêu t h ụ đ iện đư ợ c đ ấu v à o h ệ t h ố ng n h ư: cần có b ả o v ệ tự đ ộ ng ở các đ ầu vào, c ho phép các đường dây l àm v i ệc song s o ng, cần có các n g ăn đ iện d ự phòng v.v. 7. Xác đ ị nh dòng điện ng ắ n m ạch tính toán. 8. Nêu những yêu cầ u v ề b ả o v ệ r ơ le, t ự động , các h đ iệ n , b ả o v ệ ch ốn g quá đ i ệ n áp . 9. Nêu các b i ện ph áp nâng cao hệ số công s u ấ t. 10. Nêu các yêu cầu v ề đ o đ ếm đ iện n ă ng. 11 . Xác đ ị n h nhữn g đi ề u k i ệ n đ ể đấ u tr a n g b ị đ i ệ n có lò điệ n , t hiế t b ị đ i ệ n c a o tầ n v . v. 12. Nêu n h ữ ng yêu c ầu đ ố i v ớ i các công trình p h ụ trợ và các công trình khác (n h ư thông tin liên l ạc v.v.). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chương I.2 L Ư ỚI Đ IỆN VÀ CUNG CẤP Đ I ỆN P h ạ m vi áp d ụ ng và đ ịnh nghĩ a I.2.1. C h ương này áp d ụ ng cho lư ớ i đ iện c ủ a h ệ t h ố ng đ i ện, c ủ a xí nghiệp công ngh iệp và thành p h ố v . v. Việc cung cấp đ iện cho các công trình ngầ m , x e đ iện v . v. ngoài các yêu c ầu nêu trong c h ươ n g nà y còn p hải tuân theo các quy phạm chuyên ngành. I.2.2. Hệ t h ố ng n ăng l ượng là tậ p h ợ p các nhà máy đ i ệ n, lư ớ i đ iện và l ư ớ i nhiệt đượ c nố i vớ i nh a u, có liên h ệ m ật thiết, liên t ụ c trong quá trình s ản x u ất, b i ến đ ổ i và phân ph ố i đ iện và nhiệt. I.2.3. Hệ t h ố ng đ iện là hệ t h ố ng n ă n g l ượng không có l ư ớ i nhiệt. I.2.4. T rạm đ iện là mộ t p h ầ n t ử c ủ a h ệ t hố ng đ iện, có t h ể là trạm phát đ iện, trạm b iế n áp, trạm c ắ t ho ặc trạm bù công suất p h ản kháng v.v. I.2.5. T rạm b iến áp là t r ạm có các máy b i ến áp l ự c k ết nố i hai h o ặ c nhi ề u l ư ới đ iện có đ iện áp khác nh a u. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.2.7. Trạm bù công suất p h ản kháng g ồ m hai l o ại: • Trạm bù công s uất p h ả n kháng bằ n g t ụ đ iện. • Trạm bù công s uất p h ả n kháng bằ n g máy bù đ ồ ng b ộ . I.2.8. T rạm cách đ iện khí (Ga s i n sulate d substatio n - GIS) : T r ạ m th u gọ n đ ặ t trong buồn g ki m lo ạ i đư ợ c nố i đ ấ t , các h đ iệ n ch o các thi ế t b ị đ iệ n chính c ủ a t r ạ m b ằ n g ch ấ t khí nén (không ph ả i l à không khí). I.2.9. Ng uồ n cung c ấp đ iện đ ộ c lập cho m ộ t p h ụ tải là ng u ồ n không bị m ất đ iện khi ng u ồ n khác m ất đ iện. Các trạm phân p h ố i n h ận đ i ệ n từ hai nhà máy đ iện h o ặc từ hai ng uồ n cấp đ iệ n ho ặc từ hai phân đ o ạn thanh cái c ủ a nhà máy đ iện h o ặc tr ạ m đ iện đư ợ c g ọ i là ng u ồ n cung c ấp đ iện đ ộ c lập, n ế u thoả mãn c ả hai đ iều kiện: • M ỗ i phân đ o ạn đ ều đ ư ợ c cấp từ ngu ồ n đ i ệ n đ ộ c lập. • Các phân đ o ạn không liên hệ vớ i nh a u h o ặc có liên hệ thì tự đ ộn g tách ra kh i m ộ t phân đ o ạn b ị sự c ố . I.2.10. Đ ư a đ iện s âu là ph ư ơ n g t h ứ c cung cấp đ iện cao áp v à o sát h ộ tiêu t h ụ vớ i í t cấp b iến áp n h ất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Yêu cầ u chung I.2.12. Việc cấp đ iện cho các h ộ tiêu thụ b a o g ồ m cả v iệc c họ n số lư ợ n g v à các h bố trí trạm đ iện ph ải đư ợ c giải qu y ết m ộ t cách t ổ ng h ợ p t u ỳ theo tình hình n ă ng lư ợ ng trong khu v ự c (ngu ồ n th u ỷ n ăng, nhiên l i ệu đ ịa p h ương, nhiên l i ệu p h ế t h ải, nhu c ầu v ề nhiệt, khả n ă ng cấp đ iện c ủ a các nhà máy đ iện l ớ n ở các vùng lân c ận v . v.) trên c ơ sở đ iều tra p h ụ tải đ iện và dự k iến phát tr i ển k i n h tế ở đ ị a p h ương trong 10 n ăm sa u , đ ồ n g t hờ i p h ải xét đ ến đ iều kiện d ự phòng. Ngoài ra còn p h ải tính đ ế n các khả n ăng và b i ện pháp g i ảm dòng điện n g ắn m ạch và g iảm t ổ n t h ất đ iện n ăng. I.2.13. Vi ệ c c h ọ n phương án cấp đ iện p h ải dự a trên c ơ sở sau khi đ ó đ ảm b ả o các chỉ tiêu k ỹ t h u ật, so sánh v ố n đ ầ u t ư , chi phí khai thác hàng n ăm cho công trình vớ i t h ờ i gian hoàn vố n từ 5 đ ế n 8 n ă m , so sánh tính ưu v i ệt c ủ a m ỗ i phương án. I.2.14. Việc thiết k ế, xây dựng m ớ i và c ải tạo l ư ớ i đ iện p h ải đ áp ứng yêu c ầu phát tr i ể n chung v ề đ iện trong t ừng giai đ o ạ n và khả n ă ng m ở r ộ ng trong tu ơ ng lai ít nhất là 10 năm sa u . I.2.15. K h ả n ăng tải đ iện c ủ a đ ường dây và máy b i ến áp n ố i nhà máy đ iện chuyên dùng c ủ a xí nghiệp công ngh i ệp v ớ i h ệ t h ố n g đ iện p h ải b ảo đ ả m: • Đ ư a công s u ất d ư c ủ a nhà máy đ i ện chuyên dùng v à o h ệ t h ố ng đ i ệ n trong m ọ i c h ế đ ộ làm việc. • N h ậ n công suất thiếu khi máy phát công s uất l ớ n n h ất c ủ a nhà máy đ iệ n chuyên dùng n g ừng hoạt độ ng do s ự c ố , s ử a c hữ a theo k ế h o ạ c h v à ki ểm t r a. I.2.16. M ọ i nhà máy đ iện khi đ ư a vào làm việc song song v ớ i lư ớ i đ iện Q u ố c g i a , c h ủ qu ả n các nhà máy đó ph ải thoả thuận vớ i cơ qu a n q u ả n lý lư ớ i đ iện Q u ố c gia. I.2.17. K h i công s u ất tiêu thụ c ủ a các xí nghiệp công ngh i ệp n h ỏ h ơ n k h ả n ă ng tải c ủ a đ ường dây c ấp đ i ệ n chuyên dùng thì có t h ể k ết h ợ p c ấp đ iện c h o các hộ tiêu t h ụ đ iện khác theo th o ả th u ận. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.2.18. Lư ớ i 500 , 220 , 110k V l à l o ạ i trun g tính nố i đ ấ t tr ự c t i ế p . Lướ i 6 , 10 , 35kV l à l o ạ i trun g tính các h l y có th ể nố i đ ấ t qu a c uộ n d ậ p h ồ quan g đ iệ n , trong tr ường hợ p đ ặ c b i ệ t có t h ể nố i đấ t t r ự c t i ế p . Lướ i 15 , 22k V l à l o ạ i trun g tính nố i tr ự c t i ế p , tron g t r ường hợ p đ ặ c b iệ t có t h ể trun g tính các h l y h o ặ c nố i đ ất qu a đ iệ n tr ở nhỏ . Đố i vớ i l ư ớ i đ iệ n 6 ¸ 35k V có đ iể m trun g tính nố i đ ấ t qu a c uộ n d ậ p h ồ quan g thì v iệ c bù dòng điện dun g kh i có ch ạ m đ ấ t đượ c t hự c h i ệ n tron g các t r ường hợp sau: 1. Ở l ư ớ i đ i ện 35 kV: khi dòng điện c h ạm đ ất l ớ n hơ n 10A. 2. Ở l ư ớ i đ i ện 10 kV: khi dòng điện c h ạm đ ất l ớ n hơ n 20A. 3. Ở l ư ớ i đ i ện 6 kV: khi dòng điện c h ạm đ ất lớ n h ơ n 30A. 4. Ở t ổ h ợ p k h ố i máy phát đ iện - máy biến áp 6 ¸ 22 kV: khi dòng điện c h ạm đ ất l ớ n h ơ n 5A. I.2.19. Thông t h ường t rạm đ iện từ 35kV trở x u ố ng đư ợ c thiết k ế theo c h ế đ ộ không có n g ư ờ i tr ự c m à dùng t h iết b ị tự đ ộ ng, khi c ầ n th i ết thì dùng các thiết b ị đ i ề u kh i ể n từ xa và hệ t hố ng tín h i ệu đ ể báo s ự c ố . Bảng đ iều kh iển c h ỉ cần đ ặt ở trạm nút cung c ấ p đ iện cho các trạ m. I.2.20. M ọ i t h i ết bị đ i ệ n đ ấu vào đ ường dây có cu ộ n kháng đ i ệ n p h ải c h ọ n theo dòng đ iện n g ắ n m ạch sau c u ộ n kháng đ iện (xem Điều I.4.7). I.2.21. Dao cách ly và dao cách ly t ự đ ộ ng tiêu chuẩn đ ư ợ c phép dùng đ ể cắt và đó ng: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Dòng điện cân bằng c ủ a đường dây nếu h iệu đ i ệ n áp ở d a o cách ly hoặc ở dao cách ly t ự đ ộ ng sau khi cắt ≤ 2% trị số danh đ ịnh. 3. Dòng điện c h ạm đ ất 5A, đ ố i v ớ i đường dây 22 ¸ 35kV và 3A đ ố i v ớ i đ ường dây 10kV trở xu ố ng. Cũng cho phép dùng dao cách ly đ ể cắt và đó ng: • Điểm nố i đ ất trung tính c ủ a máy biến áp. • C uộ n d ậ p h ồ quang khi không có chạm đ ất trong l ư ớ i đ i ệ n. • Mạch vòng (khi máy cắt đ ấu song song vớ i dao cách ly đã đó ng). Việc xác đ ị nh công suất không t ải c ủ a máy b i ến áp l ự c và chiều d à i đường dây theo c ấp đ i ện áp cho phép dùng dao cách ly h o ặc d a o cách ly t ự đ ộ ng tiêu ch u ẩ n đ ể đó ng c ắt, v i ệc c họ n b i ện pháp lắ p đ ặt các loại dao trên và v i ệc xác đ ịnh kh o ảng cách g i ữ a các c ự c c ủ a dao đ ều p h ải tuân theo c h ỉ d ẫ n c ủ a nhà chế tạo cũng như quy đ ịnh k ỹ t h uật hi ệ n h à nh. I.2.22. C h o phép dùng đ iệ n xoa y ch iề u là m ngu ồ n tha o tác nộ i b ộ đ ể đơ n g iả n v à h ạ giá thành. I.2.23. Ở n h ữn g nơ i c h ư a có qu y h o ạc h ổ n đ ịn h nên dùng đ ường dây trên không, còn v ớ i n h ữ n g đô t h ị v à kh u công ngh i ệ p đã có qu y hoạ c h đượ c du y ệ t thì dùng cáp n g ầ m. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cho phép bố trí các đường dây có đ i ệ n áp và công dụ ng khác nhau chung c ộ t vớ i đ ường dây trên không nhưng phải tuân theo các quy đ ịnh nêu trong P h ầ n II c ủ a quy p h ạm này. I.2.24. T iết diện dây d ẫn, thanh d ẫn và cáp phải đ ư ợ c c h ọ n t h eo: 1. Mật đ ộ dòng điện k i n h tế nêu trong Ch ương I.3. 2. K h ả n ăng tải đ i ệ n t h eo đ ộ phát nóng c ủ a dây d ẫ n trong chế đ ộ bình t h ường và c h ế đ ộ sự cố nêu trong Ch ương I.3. 3. T ổ n t h ất đ iện áp trong các đ i ề u kiện th e o Điều I.2.39. 4. Độ ổ n đ ịnh, đ ộ phát nóng và l ự c đ iện đ ộ ng trong các chế đ ộ n g ắ n m ạch nêu trong C h ư ơng I . 4. 5. Số liệu tính toán c ơ - lý đ ường dây. 6. V ầng quang đ iện ( Đ iều I.3.31). L oạ i h ộ tiêu t h ụ đ i ệ n, đ ộ tin c ậ y c u ng c ấ p đ i ệ n ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Lo ại I l à n h ững h ộ tiêu thụ đ i ệ n m à khi c u ng c ấp đ iện b ị gián đ o ạn sẽ ả nh h ư ở ng đ ế n an ninh Qu ố c gia, ảnh h ưởng đ ến các cơ quan tr ọ ng y ế u c ủ a Nhà n ư ớ c, gây nguy h i ểm c hết n g ư ời, t ổ n t h ất nghiêm tr ọn g v ề kinh tế ho ặc theo nhu c ầu c ấ p đ iện đ ặc biệt c ủ a khách hàng. • Lo ại II là những h ộ tiêu thụ đ iện m à khi cung c ấp đ iện b ị gián đ o ạ n sẽ gây t ổ n t h ất l ớ n v ề kinh tế, r ố i loạn các quá trình công nghệ p h ứ c tạp, r ố i loạn h o ạ t đ ộ ng b ình t h ường c ủ a thành p h ố . • Lo ại III là n h ữ n g h ộ tiêu thụ đ iện không t h uộ c hai l o ại trên. I.2.26. Hộ tiêu t h ụ đ i ệ n l o ại I p h ả i đ ư ợ c cung cấp đ iện b ằng ít nhất hai ngu ồ n cung cấ p đ iện độ c l ậ p và m ộ t ngu ồ n d ự phòng t ại c hỗ . C h ỉ đ ư ợ c phép n g ừng cung cấ p đ iện trong t h ờ i gian tự đ ộ ng đó ng ng u ồ n d ự phòng. Ng u ồ n đ iện d ự phòng t ại c h ỗ có th ể là trạm c ố đ ị nh h o ặc l ư u đ ộ ng có máy phát đ iện h o ặc b ộ l ư u đ iện ( U P S) v.v. I.2.27. Đ ố i vớ i h ộ tiêu thụ đ iện l o ại II phải đư ợ c cung c ấp đ i ệ n b ằ ng ít nhất m ộ t ngu ồn cung cấp đ iện chính và m ộ t ngu ồ n d ự phòng, đư ợ c phép ngừn g cun g c ấ p đi ệ n tron g t h ờ i gia n c ầ n t h i ế t đ ể đón g ng u ồ n d ự phòng. I.2.28. Đ ố i vớ i h ộ tiêu t h ụ đ iện l o ại III, đ ư ợ c phép ng ừ ng cung c ấp đ i ệ n trong t h ờ i gian s ử a c h ữ a h o ặc x ử lý s ự c ố . S ơ đ ồ cung c ấ p đ i ệ n I.2.29. K h i xây dựng m ớ i h o ặc cải tạo lư ớ i đ iệ n , nên dùng s ơ đ ồ cun g cấ p điệ n đơ n g iả n , ti n c ậ y v à có đ iệ n áp cao . Ph ả i đư a ng u ồ n cun g cấ p đ iệ n và o g ầ n trun g tâm ph ụ tả i c ủ a các xí nghiệp công ngh iệ p v à thàn h ph ố b ằ n g các h đư a đ iệ n sâu đi ện áp 11 0 ¸ 220kV , xây dựng t r ạ m đ iệ n g ầ n trun g tâm p h ụ t ả i ho ặ c nga y tron g xí ngh iệ p , chi a n h ỏ các t r ạ m đi ệ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để đ ảm b ả o cấp đ iện cho lư ớ i đ i ện th à n h phố nên dùng s ơ đ ồ m ạch vòng cấp đ iện cho các t r ạm. Cố g ắ ng dùng r ộ ng rãi sơ đ ồ trạm đ ơ n g iản không có máy c ắt đ iện ở đ ầu v à o và không có thanh cái ở phía c a o áp h o ặc c h ỉ có h ệ t hố ng thanh cái đ ơn. Hệ t hống thanh cái kép chỉ được dùng khi có l u ận c ứ xác đáng . I.2.30. P h ải đ ặt máy c ắ t đ ầu v à o trong các t r ường h ợ p s a u: 1. T ại các đ ầu v à o c ủ a trạm 110kV trở lên . 2. Đầu vào các t r ạm các t r ạ m bi ến áp đ ế n 35kV có công s u ất l ớ n h ơ n 1600 k V A. I.2.31. Nên dùng cầu c h ảy tự r ơ i ho ặc cầu c h ảy cao áp p h ố i h ợ p vớ i cầu d a o p h ụ tả i và/h o ặc dao cách ly đ ể b ảo v ệ ng ắ n m ạch cho máy b i ến áp 35kV trở x uố ng (xem Điều I.2.21) và cho các b ộ t ụ đ iện. I.2.32. Khi thiết k ế trạm cấp đ iện p h ải có b i ện ph áp h ạn c h ế công s uất n g ắn m ạch trong l ư ớ i n h ậ n đ i ệ n t ớ i trị số công s uất cắt l ớ n nh ất cho phép c ủ a các máy c ắt đ ặt trong lư ớ i này. Kh i h ạ n ch ế công s u ấ t ng ắ n m ạ c h b ằ n g kháng đ iệ n trên các đường dây r a , ch o phép dùng m ộ t kháng đ i ệ n chun g ch o nh i ề u đường dây nh ư n g m ỗ i đường dây ph ả i đ ấ u qu a da o các h l y riêng . Tron g t r ường h ợ p nà y nên dùng kháng đ iệ n phân chia. I.2.33. L ưới đ iện p h ải tính v ớ i p h ụ tải c ủ a m ọ i h ộ tiêu thụ trong chế đ ộ sự c ố . Trong m ộ t s ố trường h ợ p khi th i ết k ế trạ m , cho phép tính đ ến v iệc tự đ ộ ng sa t h ải m ộ t số phụ tải ít quan t rọ ng khi sự c ố . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.2.35. Khi tính c h ế đ ộ sự cố không xét đ ế n tình h u ố ng đồ n g t hờ i cắt s ự cố và cắt s ửa c hữ a; đồn g t h ờ i cắ t s ự c ố h o ặ c đồn g t h ờ i c ắ t s ử a c h ữ a ở nh iề u đoạ n l ư ớ i h o ặ c nhi ề u đường dây. I.2.36. M ọ i đường dây c ủ a h ệ t h ố n g cấp đ iện p h ải mang t ải theo yêu c ầu phân bố dòng đ iện đ ể b ảo đ ảm t ổ n t h ất đ iện n ăng nhỏ nhất, trừ các đo ạ n n g ắn d ự phòng. I.2.37. Khi thiết k ế l ư ớ i đ iện nên sử dụ ng các thiết b ị t ự đ ộ ng đó ng lại, tự đ ộ ng đó ng ng u ồ n d ự phòng và t ự đ ộ ng sa t h ải p h ụ tải theo tần s ố . I.2.38. Kết cấu sơ đ ồ lư ớ i đ iện phân p h ố i trong xí nghiệp ph ải b ảo đ ảm cấp đ i ện cho các dây chuy ề n công nghệ là m v iệc song s o ng và b ảo đ ảm d ự phòng lẫn nhau cho các tổ máy b ằ ng cách nhận đ iện t ừ các t rạm ho ặc đường dây khác nh a u ho ặc từ các phân đ o ạn thanh cái khác nhau c ủ a cùng mộ t trạm. Ch ấ t l ượ ng đ i ệ n áp và đi ều c h ỉ n h đ i ệ n áp I.2.39. M ức đ iện áp t ại các đ iểm trong lư ớ i đ iện p h ải xác đ ịnh th e o p h ư ơ ng t hứ c v ậ n hành và t h e o c hế đ ộ p h ụ tải c ự c đ ại và c ự c tiểu. T r ong đ iều kiện bình t h ường, đ ộ lệch đ i ệ n áp đư ợ c phép d a o đ ộ ng trong kho ả ng ± 5 % s o với vớ i đ iện áp d a nh đ ịnh và đư ợ c xác đ ịnh tại v ị trí đ ặt thiết b ị đ o đ ếm đ iện h o ặc tại v ị trí khác do hai bên t h o ả th u ận. Trong trường hợp lưới điện chưa ổn định, điện áp được dao động từ -10% đến +5%. I.2.40. Ở c h ế đ ộ làm v i ệc bình t h ường c ủ a h ệ t hố n g đ i ện, máy b i ến áp đ ế n 35kV phả i có đ iều c h ỉ n h đ iện áp trong phạm v i ± 5% đ i ệ n áp danh đ ịnh. I.2.41. Ở c h ế đ ộ làm v i ệc bình t h ường c ủ a trạm cấp đ iện, trong t h ờ i gian tổ ng phụ tải g iảm đ ến 30% s o v ớ i t rị số p h ụ tải l ớ n nh ất, đ iện áp tại thanh cái phải duy trì ở m ứ c đ iện áp d a nh đ ị n h c ủ a lư ớ i. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ngoài ra cần xét đ ế n v i ệc dùng t h iết b ị đ iều c h ỉnh đ i ệ n áp tại c h ỗ n h ư : • Đ ộ ng cơ đồ n g b ộ • Máy bù đ ồ n g b ộ • Các b ộ t ụ đ iện bù • Đường dây liên hệ ở đ iện áp đ ến 1kV g i ữ a các t r ạm b iến áp đ ể có t h ể cắt m ộ t s ố máy biến áp trong c hế đ ộ phụ tải c ự c tiể u I.2.43. Vi ệ c c họ n đ iện áp và hệ t hố ng cấp đ iện cho các l ư ớ i đ iện đ ộ ng l ự c v à c h iế u sáng trong các phân x ưởng dùng đ iện áp 660V t r ở x u ố n g ph ải đư ợ c giải quyế t m ộ t cách toàn diện. N ế u dùng máy bi ế n áp đ ể cun g cấ p đ iệ n đ ộn g l ự c v à ch iế u sáng ch o h ộ tiêu t h ụ thì s ơ đ ồ l ướ i p hả i ch o phép cắ t bớ t máy bi ế n áp tron g n h ữn g g i ờ không là m v i ệ c h o ặ c ngà y ngh ỉ v à chuy ể n v iệ c cấ p đ iệ n ch iế u sáng thường t r ự c san g máy b i ế n áp riêng công s u ấ t nh ỏ h oặ c qu a đường dây n ố i san g một tron g nhữn g máy b iế n áp còn l à m v i ệ c. I.2.44. Trong đ iều k i ệ n b ình t hường , tần số h ệ t h ố n g đ iện đ ư ợ c phép dao đ ộ ng trong ph ạm v i ± 0,2Hz so v ớ i tần số danh đ ịnh là 50Hz. T r ong t r ường h ợ p h ệ t hố ng đ iện c h ư a ổ n đ ị nh, c ho phép đ ộ lệch tần số là ± 0,5Hz. Phía h ộ tiêu thụ đ iện có công s u ất s ử dụ ng từ 80kW h o ặc máy b i ến áp có dung lư ợ ng từ 100kVA trở lên phải đ ảm b ảo co s j ≥ 0,85 tại đ iểm đ ặt công tơ mua bán đ iện. Trường h ợ p co s j < 0,85 thì p h ải th ự c hiện các b i ện pháp sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Mua thêm công s u ất p h ản kháng trên hệ t h ố ng đ iện c ủ a phía cung cấp. T r ường hợ p phía hộ tiêu t hụ có khả n ăng phát công suất p h ản kháng lên l ư ới, hai bên có t h ể th o ả t h u ận v iệc mua bán đó t r ong h ợ p đồ ng. Lưới đ iện thành phố đ i ệ n áp đ ế n 35kV I.2.45. Theo đ ộ tin c ậy cung c ấp đ iện, các hộ tiêu thụ đ iện trong t h ành phố đư ợ c phân l o ại theo Đ i ều I.2.25. I.2.46. K h i nghiên c ứu m ở r ộ ng thành phố phải lập sơ đ ồ cấp đ iện trong t ương lai; p hả i xét đ ế n k h ả n ăng thực hiện từng ph ầ n c ủ a s ơ đ ồ phù h ợ p vớ i từng giai đ o ạ n phát triển c ủ a thành p h ố . Đ ố i vớ i l ư ớ i đ iện cũ không đ áp ứ ng yêu cầu k ỹ th u ật khai thác h o ặc có trên 50% b ộ p h ận trong lư ớ i đã h ết th ờ i gian sử d ụ ng thì p h ải nghiên c ứ u cải tạ o toàn di ệ n. I.2.47. T iết diện c ủ a cáp đ i ệ n xây dựng th e o giai đo ạ n đ ầu, p h ải đ ư ợ c c h ọ n phù h ợp vớ i s ơ đ ồ c ấp đ iện c h ung t h eo quy hoạ c h . I.2.48. Phụ tải đ iện tính toán c ủ a các hộ tiêu t h ụ đ ấu vào lư ớ i đ iện đ ến 380V p h ải đượ c xác đ ịnh theo p h ụ tải hiện có c ộ ng thêm m ứ c phát triển hàng năm là 10 ¸ 20%. I.2.49. Hệ số đồ n g t hờ i đ ể tính p h ụ tải c ự c đ ại c ủ a các h ộ tiêu t h ụ th u ầ n d ạ ng n h ư sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • P h ụ tải sinh hoạt K đ t = 0,9 • P h ụ tải th ư ơ ng m ại d ịch v ụ , v ă n phòng K đ t = 0,85 • P h ụ tải tiểu t h ủ công nghi ệ p K đ t = 0,4 ¸ 0 , 5 I.2.50. K h i c hư a có c ơ sở l ự a c h ọ n h ệ số đ ồ n g t hờ i ch ắc c h ắn do p h ụ tải h ỗ n h ợ p, có t h ể áp d ụ ng công th ứ c g ần đ úng sau: P max = K đ t (P assh + P cn,t c n + P nn ) = K đt ∑ P Trong đó : P assh : t ổ ng nhu c ầu công s u ất cho ánh sáng sinh h o ạt P cn,tcn : t ổ ng nhu c ầu công s u ất cho công nghiệp h o ặc tiểu t h ủ công nghiệ p P nn : t ổ ng nhu cầ u công suất cho nông ngh i ệ p ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi P assh = 0,5 SP thì l ấy K đt = 0 , 6 Khi P assh = 0,7 SP thì l ấy K đt = 0 , 7 Khi P assh = SP thì lấy K đt = 0,9 Các trường h ợ p khác K đt có t h ể n ộ i suy. I.2.51. Hệ số đồ n g t hờ i đ ể tính p h ụ tải cho đường dây 6 - 35kV: • V ớ i lộ cấp đ iện có t ừ 3 đ ế n 5 tr ạ m b iến áp lấy K đt = 0 , 9 • V ớ i lộ cấp đ iện có t ừ 6 đ ế n 10 trạm b iến áp lấy K đt = 0,8 • V ớ i lộ cấp đ iện có t ừ 11 đ ến 20 trạm b iến áp lấy K đt = 0,75 • V ớ i lộ cấp đ iện có trên 20 t r ạm b iến áp lấy K đt = 0,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.2.53. T r ong l ư ớ i đ i ệ n có tự đ ộ ng đó ng ng u ồ n d ự phòng cho h ộ tiêu th ụ , nên t h ự c hi ệ n v iệc truyền tín h i ệu báo máy c ắt s ự cố ở trạm phân ph ố i v ề trạm đ iều độ . I.2.54. Đ ể cấ p đ i ệ n c h o p h ụ tả i ở kh u v ự c có qu y h o ạ c h ổ n đ ị nh , l ư ớ i đ iện m ọ i cấp đ i ệ n áp nên dùng đ ường cáp chôn n gầm ; còn ở khu v ự c c h ưa có quy h o ạch ổ n đ ịnh, lư ớ i đ iện nên dùng đ ường dây trên không. Trong t h ành p h ố p h ải dùng cáp v ặn xo ắ n và / h o ặc cáp n g ầm. I.2.55. L ưới đ iện phân p hố i h ạ áp, khi xây m ớ i h o ặc cải tạo ph ải là lư ớ i 3 pha 4 dây 380/220V có trung tính n ố i đ ất trực tiếp. I.2.56. C hỉ đ ư ợ c đ ấu p h ụ tải v à o lư ớ i phân p hố i h o ặc đ ấ u v à o phía 380V c ủ a trạm b iế n áp n ếu d a o đ ộ ng đ iện áp khi đó ng đ iện không vư ợ t quá ±5% đ i ệ n áp danh đ ịnh c ủ a l ư ớ i. N ếu số lần đó ng c ắt đ i ệ n p h ụ tải trên trong m ộ t ng à y đêm không quá 5 lần thì không quy đ ị n h m ứ c dao đ ộ ng đ iện áp. I.2.57. L ư ới đ iện đ i từ trung tâm c ấp đ iện đ ến h ộ tiêu thụ p h ải đư ợ c kiểm tr a v ề độ lệch đ i ệ n áp c h o phép có xét đ ến c h ế đ ộ đ iện áp ở thanh cái c ủ a t r ung tâm cấ p đ iện. N ế u đ ộ lệch đ i ệ n áp v ư ợ t quá g i ớ i h ạn c ho phép thì phải có các b i ện pháp đ ể đ iều c h ỉ n h đ iện áp . I.2.58. Khi xác đ ị n h đ ộ lệch đ iện áp cho lư ớ i đ iện trong nhà, m ứ c s ụ t đ i ệ n áp ở thiết b ị tiêu thụ đ iện xa nhất không quá 2,5%. Chương I.3 CHỌN TIẾT DIỆN DÂN DẪN P h ạ m vi áp dụ ng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C h ọ n dây d ẫ n theo m ậ t đ ộ dòng điện kin h tế I.3.2. P h ải l ự a c h ọ n t i ết diện dây d ẫn và cáp trên 1kV theo m ật đ ộ dòng điện kinh t ế b ằng công th ứ c: S = Trong đó : • I là dòng điện tính toán lớ n n h ấ t c ủ a đ ường dây trong c h ế đ ộ là m v i ệc b ình t h ường có tính đ ến t ă ng t r ưởng p h ụ tải theo qui hoạch, không k ể đ ến dòng điện tăng do sự cố h ệ t hố ng h o ặc p h ải cắt đ i ện đ ể s ử a c hữ a b ất k ỳ p h ầ n tử n à o trên lư ớ i. • j kt là m ật đ ộ dòng điện kinh tế, tham khảo trong bảng I.3.1. Sau đó tiết diện tính toán đư ợ c quy v ề tiết diện tiêu chuẩn g ầ n n h ất. I.3.3. Việc tă n g s ố đường dây h o ặc s ố mạch đường dây đã l ự a c họ n tiết diện theo m ật độ dòng điện kinh t ế ph ả i dự a trên c ơ sở tính toán k i nh t ế k ỹ thuật đ ể đ ảm b ả o đ ộ tin c ậy cung c ấ p đ iện. Trong m ộ t s ố trường h ợ p, khi c ả i tạo nâng c ấp, đ ể tránh p h ải tăng s ố đường dây ho ặc s ố m ạch cho phép t ăng m ật đ ộ dòng điện k i nh t ế t ớ i m ứ c g ấp đô i trị s ố c h o trong b ả ng I.3.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 N h ữ ng c h ỉ d ẫn trên cũng đ ư ợ c áp d ụ ng cho t r ường h ợ p c ải tạo nâng c ấp tiết diệ n đ ường dây do quá t ải. Khi đó , chi phí c ải tạo ph ải k ể cả giá thiết b ị và v ật t ư m ớ i trừ đ i giá trị thu h ồ i. Bảng I.3.1: M ật đ ộ dòng điện kinh tế Vật dẫn điện Mật độ dòng điện kinh t ế (A / mm 2 ) Số giờ sử dụng phụ tải c ực đại trong năm (h) Trên 1000 đ ế n 3000 Trên 3000 đến 5000 Trên 5000 Thanh và dây trầ n: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Nhôm 2,5 1,3 2,1 1,1 1,8 1,0 Cáp cách đ i ện giấy, dây b ọc cao su, hoặ c PVC: + Ruột đồng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,0 1,6 2,5 1,4 2,0 1,2 Cáp các h đ i ệ n ca o s u hoặ c nh ự a tổn g h ợ p: + Ruột đồng + Ruột nhôm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,9 3,1 1,7 2,7 1,6 I.3.4. Không l ự a c họ n tiết đ iện dây d ẫ n th e o m ật đ ộ dòng điện k i nh t ế trong các trường h ợ p sau: 1. L ư ớ i đ i ệ n xí nghiệp h o ặc công trình công ngh i ệp đ ế n 1kV có s ố g iờ p h ụ tải c ự c đ ại đ ến 5000h. 2. L ư ớ i phân ph ố i đ i ệ n áp đ ế n 1kV (xem Đ iều I.3.6) và l ư ớ i chiếu sáng đã ch ọ n theo t ổ n t h ấ t đ iện áp cho phép. 3. Thanh cái m ọ i cấp đ iện áp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5. Lư ớ i đ i ệ n tạm t hờ i và lư ớ i đ i ệ n có th ờ i gian s ử d ụ ng d ư ớ i 5 n ă m. I.3.5. Kh i dùng b ả n g I.3. 1 còn phả i the o các n ộ i dun g sau: 1. N ếu phụ tải c ự c đ ại x u ất hi ệ n vào b a n đêm thì j kt đượ c tăng thêm 40%. 2. Vớ i dây b ọ c cách đ i ện có tiết diện đ ế n 16 mm 2 thì j kt đượ c tăng thêm 40%. 3. Đ ố i vớ i Đ DK tiết diện đồ ng n h ất có n phụ tải rẽ nhánh d ọ c theo ch i ều dài thì j kt ở đo ạ n đ ầ u đường dây đư ợ c tăng K 1 lần. K 1 xác đ ịnh theo công th ứ c: K 1 = Trong đó : I 1 , I 2 , ... I n là các dòng điện c ủ a t ừ n g đ o ạn đ ường dây. l 1 , l 2 , ... l n là chiều dài t ừ ng đ o ạn đ ường dây. L là ch i ều dài toàn bộ đ ường dây. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5. Đường t r ụ c cáp n g ầ m có nh iề u p h ụ tải phân b ố d ọ c đường c h ỉ nên c họ n mộ t l o ại tiết diện duy nhất theo cách ở m ụ c 3. 6. K h i c h ọ n tiết diện dây d ẫ n cho nh iề u h ộ tiêu t h ụ cùng l o ại d ự phòng lẫn nh a u ( ví d ụ b ơ m nư ớ c, c h ỉnh l ư u v . v.) gồ m n t h i ết b ị , trong đó m thiết b ị làm v i ệc đ ồ ng t hờ i, s ố thiết b ị còn lại là dự phòng, thì j kt đượ c tăng K 2 lần: K 2 = C h ọ n dây d ẫ n theo t ổ n th ấ t đ i ệ n áp cho phép I.3.6. T r ong l ư ớ i đ iện phân p h ố i đ ến 1kV, t i ết diện dây d ẫn đ ư ợ c l ự a c h ọ n th eo tổ n t h ất đ iện áp c h o phép và kiểm tr a lại theo đ iều k iện phát nóng lâu dài cho phép: ∆ U max ≤ [∆ U cp ] Trong lư ớ i đ iện trên 1kV đ ế n 22kV, v i ệc ch ọ n tiết diện dây d ẫ n cần th ự c h iệ n theo so sánh kinh tế - k ỹ thuật gi ữ a Đ i ều I.3.2 và Đ iều I.3.6. I.3.7. Tổ n t h ất đ i ệ n áp cho phép c ụ thể t ừ ng trường hợ p p h ụ t h u ộ c vào yêu c ầu c ủ a l o ạ i hình p h ụ t ả i, k ể cả kh i k h ở i độ ng các đ ộ n g c ơ đ iện và có tính đ ế n v iệc tăng t r ưởng p h ụ tải trong t ương lai, nhất là v ớ i đ ường cáp ngầ m. I.3.8. Đ ố i v ớ i p h ụ tải đ iện có yêu cầu ổ n đ ị n h đ iện áp ở m ứ c đ ộ cao đ ặc biệt, n ếu c họ n tiế t d iện dây d ẫ n th e o tổ n t h ất đ i ện áp cho phép b ị quá l ớ n gây t ố n kém, thì phải so sánh vớ i phương án nâng c ấp đ i ện áp đ ường dây kèm theo b i ến áp hạ áp ở c u ố i đường dây hoặc phương án đ ảm bảo s ụ t áp ở m ứ c đ ộ b ình t h ường . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.3.9. Các trường h ợ p đ ó gh i tron g Đ iề u I.3. 4 l à t r ường h ợ p dây dẫ n đư ợ c l ự a c h ọ n the o nh i ệt đ ộ phá t nón g ch o phép , sa u đó k iể m tr a thêm các tiêu ch ớ khác , n h ư đ ộ s ụ t áp ch o phép, đ ộ ổ n đ ị n h đ iệ n độ ng , gi ớ i h ạ n tiế t diệ n v ề tổ n t h ấ t v ần g quang ; còn các t r ường h ợ p khác thì đ ộ phá t nón g ch o phép c h ỉ dùng đ ể k iể m tr a lạ i dây d ẫ n sa u kh i đ ó đư ợ c l ự a c h ọn the o m ậ t đ ộ dòng điện k i n h t ế h o ặ c t ổ n t h ấ t đ iệ n áp ch o phép. I.3.10. Các l o ại dây d ẫn đ ề u ph ả i th o ả mãn đ ộ phát nóng c h o phép, không c h ỉ trong c h ế đ ộ làm v i ệc bình t h ường m à cả trong chế đ ộ sự cố h ệ t h ố ng, t ứ c là chế đ ộ đã có m ộ t s ố p h ầ n tử khác bị tách k h ỏ i h ệ t h ố ng làm tăng dòng điện ở p h ần tử đ a ng xét. P h ụ tải lớn nh ất đ ư ợ c xét là p h ụ t ải c ự c đ ại trung bình t rong n ử a g i ờ , xét t ư ơ ng lai phát triển trong 10 n ăm t ớ i vớ i đ ường dây trên không và sau 20 năm đ ố i vớ i đ ường cáp n g ầ m. I.3.11. Đ ố i vớ i c h ế đ ộ làm v i ệc n g ắn h ạ n và ngắn h ạ n l ặp lại c ủ a p h ụ tải ( t ổ ng th ờ i gian m ộ t chu k ỳ đ ến 10 phút và t hờ i gian làm v i ệc trong chu k ỳ không quá 4 phút ) , để k iểm tra ti ế t d i ện dây d ẫn t h eo đ ộ phát nóng cho phép, p h ụ tải tính toán đ ư ợc quy v ề c h ế đ ộ là m v i ệc liên t ụ c, khi đó : 1. Đ ố i v ớ i dây đ ồn g t iết diện đ ế n 6 mm 2 và dây nhôm đ ến 10 m m 2 , p h ụ tải tính toán đư ợ c l ấy là p h ụ tải n g ắn h ạ n đ ư ợ c coi là p h ụ tải liên t ụ c. 2. Đ ố i v ớ i dây đồ ng trên 6 mm 2 và dây nhôm trên 10 mm 2 , p h ụ tải tính toán là p h ụ tải n g ắn h ạn nhân thêm vớ i h ệ s ố : Trong đó : t l v là tỷ số g i ữ a t hờ i gian làm v i ệ c trong chu k ỳ v ớ i th ờ i gian toàn b ộ chu k ỳ liên t ụ c. I.3.12. Đ ố i vớ i c h ế đ ộ làm v i ệc n g ắn h ạ n có t h ời gian đóng đ i ệ n không quá 4 phút và th ời gian ng h ỉ g i ữ a 2 l ần đó ng đ iện đ ủ làm ng uộ i dây đ ế n nh i ệt đ ộ môi t rường, phụ tải l ớ n n h ất cho phép đ ư ợc xác đ ịnh theo Đ iều I.3.9. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.3.13. Đ ố i v ớ i 2 đường c áp trở lên th ường xuyên làm v i ệc song song, khi xét đ ộ phát nóng cho phép c ủ a m ộ t đ ường ở c h ế đ ộ s ự c ố , t ứ c là chế đ ộ có m ộ t trong n h ữ ng đ ường cáp ở trên không v ận hành t ạm th ờ i, cho phép tính toán đ ường cáp còn l ại v ận hành quá tải theo tài liệu c ủ a nhà c h ế tạo. I.3.14. Dây trung tính trong l ư ớ i 3 pha 4 dây p h ải có đ ộ dẫn đ iện không n h ỏ h ơ n 50% độ d ẫn d iện c ủ a dây pha. I.3.15. Khi xác đ ịnh dòng điện lâu dài cho phép đ ố i v ớ i dây d ẫ n trần và b ọ c cách đ iệ n, cáp n g ầ m , t h an h d ẫ n khi nh i ệt đ ộ môi trường khác v ớ i nhiệt đ ộ nói ở Đ iều I.3 . 16, 18 và 25 thì dùng h ệ số hiệu c h ỉnh nêu trong bảng I.3.30. I.3.16. Dòng điện lâu dài cho phép đ ố i v ớ i dây d ẫn có bọ c cách đ iện cao s u hoặc PVC, cáp các h đ iệ n ca o s u ho ặ c nhự a t ổn g hợ p có v ỏ chì , PV C ho ặ c ca o s u d o nhà c h ế tạ o qu y đ ị nh ; n ế u không có qu y đ ị n h thì tha m kh ả o tron g bả n g I.3. 3 ¸ I.3.9 , đượ c tính vớ i nhiệ t đ ộ phá t nón g củ a r uộ t l à +65 o C kh i nh iệ t đ ộ không khí xun g quan h l à +2 5 o C hoặ c kh i nhi ệ t đ ộ tron g đ ấ t l à +1 5 o C. Khi xác đ ị n h s ố lượng dây d ẫ n đ ặt trong cùng m ộ t ố ng (h o ặc r uộ t c ủ a dây nh i ề u s ợ i) không tính đ ế n dây trung tính c ủ a h ệ t hố ng 3 pha 4 dây ( h oặc r uộ t nố i đ ất). Bảng I.3.2: H ệ số hiệu c h ỉnh Đ ặc điểm c ủa đất Nh i ệt trở s u ất, cm . o K/W Hệ số hiệu ch ỉ nh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80 1,05 Đ ấ t và cát có độ ẩm 7- 9%, đất sét pha cát độ ẩm 12-14% 120 1,00 Cát có độ ẩm trên 4% và nhỏ hơn 7%, đất sét pha c át có độ ẩm 8-12% 200 0,87 Cát có độ ẩ m tới 4%, đ ất đá ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,75 Bảng I.3.3: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a dây dẫn h ạ áp r uộ t đồ ng b ọ c cao su h o ặ c PVC Tiết d i ện ruột, m m 2 Dòng điện cho phép (A) Dây đ ặt hở Dây đ ặ t chung trong ố ng 2 dây m ộ t ruộ t 3 dây m ộ t ruộ t 4 dây m ộ t ruộ t ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 dây ba ruộ t 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 35 11 15 17 23 30 41 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 100 140 170 - - 16 19 27 38 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 85 115 135 - - 15 17 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 42 60 80 100 125 - - 14 16 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 30 40 50 75 90 115 - - 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 32 40 55 80 100 125 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 21 27 34 50 70 85 100 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 95 120 150 185 240 300 400 215 270 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 385 440 510 605 695 830 185 225 275 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 360 - - - - 170 210 255 290 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 150 185 225 260 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - 160 195 245 295 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 135 175 215 250 - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Bảng I.3.4: Dòng điện cho phép lâu dài c ủ a dây d ẫn h ạ áp r uộ t đồ ng cách đ iện cao su v ỏ b ả o v ệ b ằng kim l o ại, và cáp ru ộ t đồ ng cách đ i ệ n cao su trong v ỏ chì, PVC h o ặc cao su có h o ặc không có đ ai thép Tiết d i ện r u ột, m m 2 Dòng điện (*) cho phép (A) Dây và cáp Một r uộ t Hai ruột Ba ruộ t Khi đặt trong: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Không khí Đ ấ t Không khí Đ ất 1,5 2,5 4 6 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 35 50 70 95 120 150 185 240 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 30 41 50 80 100 140 170 215 270 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 385 440 510 605 19 27 38 50 70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 115 140 175 215 260 300 350 405 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 44 55 70 105 135 175 210 265 320 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 445 505 570 - 19 25 35 42 55 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 95 120 145 180 220 260 305 350 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 38 49 60 90 115 150 180 225 275 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 385 435 500 - Ghi chú : ( * ) Đ ối với dây hoặc cáp có hoặc không có ruột trung tính Bảng I.3.5: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a dây d ẫ n h ạ áp r u ộ t nhôm cách đ iện cao su h o ặc PVC Tiết d i ện ruột, m m 2 Dòng điện cho phép (A) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây đ ặ t chung trong m ộ t ống 2 dây m ộ t ruộ t 3 dây m ộ t ruộ t 4 dây m ộ t ruộ t 1 dây hai ruộ t 1 dây ba ru ộ t 2,5 4 6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 300 400 24 32 39 60 75 105 130 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 210 255 295 340 390 465 535 645 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 36 50 60 85 100 140 175 215 245 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 19 28 32 47 60 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 95 130 165 200 220 255 - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 19 23 30 39 55 70 85 120 140 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 200 - - - - - 19 25 31 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 60 75 95 125 150 190 230 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 16 21 26 38 55 65 75 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 135 165 190 - - - - - Bảng I.3.6: Dòng điện lâu dà i c h o phép c ủ a cáp hạ áp ru ộ t nhôm các h đ i ệ n ca o s u h o ặ c nh ự a t ổn g hợ p có v ỏ b ả o v ệ b ằ n g ki m l o ại , PV C h o ặ c ca o s u , có h o ặ c không có đ a i thép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (mm 2 ) Dòng điện (*) cho phép (A) Một r uột Hai r u ột Ba ruộ t Không khí Không khí Đ ấ t Không khí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,5 4 6 10 16 25 35 50 23 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 38 60 75 105 130 165 21 29 38 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 90 105 135 34 42 55 80 105 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 160 205 19 27 32 42 60 75 90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 29 38 46 70 90 115 140 175 70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 120 150 185 240 210 250 295 340 390 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 165 200 230 270 310 - 245 295 340 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 440 - 140 170 200 235 270 - 210 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 295 335 385 - Ghi chú (*): Đ ố i vớ i cáp 4 r u ộ t các h đ i ệ n b ằn g nh ự a tổn g h ợ p , đi ệ n áp đ ế n 1kV có t h ể c h ọ n th e o bản g nà y n h ư đ ố i v ớ i cáp 3 ru ộ t n hư n g nhân với h ệ s ố 0 , 92. Bảng I.3.7: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp m ềm hạ áp ru ộ t đ ồng cách đ iện cao su dùng cho thiết b ị di đ ộ ng Tiết d i ện r u ột (m m 2 ) Dòng điện (*) cho phép (A) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hai r u ột Ba ruộ t 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 25 35 50 70 - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 50 65 90 120 160 190 235 290 12 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 18 23 33 43 55 75 95 125 150 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 235 - 14 16 20 28 36 45 60 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 105 130 160 200 Ghi chú: (*) Đ ố i v ớ i cáp có h o ặc không có ru ộ t trung tính. Bảng I.3.8: Dòng điện cho phép lâu dài c ủ a cáp m ềm r u ộ t đ ồng cách đ iện c a o su dùng cho th i ết b ị di đ ộ ng Tiết d i ện r u ột (m m 2 ) Dòng điện (*) cho phép (A) 0,5kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6kV 6 10 16 25 35 50 70 44 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80 100 125 155 190 45 60 80 105 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 155 195 47 65 85 105 130 160 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng I.3.9: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp m ềm r uộ t đ ồ ng, cách đ iện cao s u dùng cho th i ết b ị di đ ộ ng Tiết d i ện r u ột (m m 2 ) Dòng điện (*) cho phép (A) 3kV 6kV 16 25 35 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 95 120 150 85 115 140 175 215 260 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 345 90 120 145 180 220 265 310 350 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp l ự c I.3.17. Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp cách đ iện g i ấy tẩm dầu đ ến 35kV vỏ b ọ c k i m l o ạ i hoặ c PV C lấ y t h e o nh iệ t đ ộ phá t nón g ch o phép c ủ a ru ộ t cáp : có đ i ệ n áp d a nh đ ị n h đ ế n 6k V l à +6 5 o C ; đ ế n 10k V l à +6 0 o C ; 2 2 v à 35k V l à +50 o C ; h o ặ c the o các thông s ố k ỹ th u ậ t c ủ a nh à c h ế t ạ o. Đ ố i v ớ i cáp cách đ iện cao su h o ặc n h ự a t ổ ng h ợ p vỏ kim loại h o ặc n hự a t ổ ng h ợ p, dòng điện lâu dài cho phép và nh i ệt đ ộ phát nóng cho phép lấy t h e o quy đ ị nh c ủ a nhà c h ế tạo. I.3.18. Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp đ ặt trong đ ất do nhà c h ế tạo quy đ ịnh; n ế u không có qui đ ị nh thì tham khảo theo các bả ng I.3.10, 13, 16 ¸ 18, tính v ớ i tr ường h ợ p đ ặt cáp trong hào ở đ ộ sâu 0,7 ¸ 1 m , nhiệt đ ộ c ủ a đ ất là +1 5 o C và nh i ệt tr ở s u ất c ủ a đ ất là 120c m . o K/W. N ếu nh i ệt trở s u ất c ủ a đ ất khác trị số trên, thì dòng điện cho phép c ủ a cáp ph ải nhân thêm h ệ số cho trong bảng I.3.2. I.3.19. Dòng điện lâu dài cho phép đ ố i v ớ i cáp đ ặt trong n ư ớ c do nhà c h ế t ạ o quy đ ịnh; n ếu không có qui đ ịnh thì tham k h ảo theo các bảng I.3.11, 14, 18, 19 đư ợ c t ính vớ i nhiệt đ ộ c ủ a n ư ớ c là +15 o C. I.3.20. Dòng điện lâu dài cho phép đ ố i v ớ i cáp đ ặt trong không khí do nhà c h ế tạo quy đ ịnh; n ế u không có qui đ ịnh thì tham k h ảo theo các b ảng I.3 . 12, 15 ¸ 21, đ ư ợ c tính vớ i kh o ả ng cách g i ữ a các cáp khi đ ặt trong nhà, ngoài trời và t r ong hào không nhỏ h ơ n 35 mm , còn khi đ ặ t trong mư ơ ng thì kh o ảng cách đó không nhỏ h ơ n 50mm, vớ i s ố l ư ợ ng cáp b ất k ỳ và nh i ệt đ ộ không khí là +2 5 o C. I.3.21. Dòng điện lâu dài cho phép khi đ ặt cáp trong ố ng chôn trong đ ất không có thông gió nhân t ạo p h ải lấy n h ư khi đ ặt cáp trong không khí. I.3.22. Khi tu y ế n cáp qua nh iề u môi t r ường khác nhau, dòng điện cho phép được tính cho đo ạ n cáp có đ iều k iện xấu n h ất n ếu ch i ều d à i đ o ạn này l ớ n h ơ n 10m. Khi đó nên thay đ o ạ n cáp n à y b ằ ng cáp có tiết diện l ớ n h ơ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.3.24. Dòng điện lâu dà i ch o phép đố i v ớ i cáp c hứ a d ầ u áp l ự c , khí , cáp XLP E v à cáp EPR, cáp m ộ t r u ộ t đ a i thép the o tà i liệ u củ a nh à c h ế tạo. I.3.25. Các b ảng dòng điện ch o phép c ủ a cáp nêu trên, cho v ớ i đ iều k iện nhiệt đ ộ tính toán c ủ a không khí là +25 o C, nh i ệt đ ộ tính toán c ủ a n ư ớ c là +1 5 o C. I.3.26. Dòng điện lâu dài cho phép khi đ ặt cáp trong ố ng chôn t r ong đ ất có thông gió nhân tạo thì coi n h ư cáp đ ặt trong không khí có nh i ệt đ ộ b ằ n g nh iệt đ ộ c ủ a đ ất. I.3.27. Kh i cáp đ ặ t thàn h k h ố i , the o h ướn g d ẫ n c ủ a n h à c h ế tạo. Bảng I.3.10: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp r u ộ t đ ồ ng có cách đ iện g i ấy tẩm d ầu, n h ự a không cháy và n hự a t ổ ng h ợ p, v ỏ ki m l o ại đ ặt trong đ ất Tiết d i ện ruột (m m 2 ) Dòng điện cho phép (A) Cáp m ột r uộ t ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cáp hai r u ộ t đến 1kV Cáp bốn ruộ t đến 1kV Cáp ba ruộ t đến 6kV Cáp ba ruộ t đến 10kV 6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 300 400 500 625 800 - 140 175 235 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 360 440 520 595 675 755 880 1000 1220 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1520 1700 80 105 140 185 225 270 325 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 435 500 - - - - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 85 115 150 175 215 265 310 350 395 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - - - 80 105 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 160 200 245 295 340 390 440 510 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - 95 120 150 180 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 265 310 355 400 460 - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng I.3.11: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp r u ộ t đ ồng có cách đ iện g iấy t ẩm d ầu n h ự a thông, nh ự a không c h ảy v ỏ chì đ ặt trong n ư ớ c Tiết d i ện r u ột, (m m 2 ) Dòng điện cho phép (A) Cáp ba ru ột Cáp bốn ruộ t đến 1kV Đến 3kV 6kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 210 250 305 375 440 505 565 615 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 135 170 205 255 310 375 430 500 545 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 120 150 188 220 275 340 395 450 510 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 195 230 280 350 410 470 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng I.3.12: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp r u ộ t đ ồng cách đi ệ n giấy tẩm dầ u n h ự a thông, n h ự a không c h ảy v ỏ chì đ ặt trong không khí Tiết d i ện ruột, (m m 2 ) Dòng điện cho phép (A) Cáp m ộ t ruộ t đến 1kV Cáp hai ruộ t đến 1kV Cáp bốn ruột đến 1kV Cáp ba ruột Đ ế n 6kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 10 16 25 35 50 70 95 120 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 185 240 300 400 500 625 800 - 95 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 160 200 245 305 360 415 470 525 610 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 808 1020 1180 1400 55 75 95 130 150 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 225 275 320 375 - - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 60 80 100 120 145 185 215 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 300 346 - - - - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 65 90 110 145 175 215 250 290 325 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - - - 60 85 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 135 165 200 240 270 305 350 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - Bảng I.3.13: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp r u ộ t nhôm cách đ iện g iấy tẩm dầ u n h ự a thông và n hự a không c h ả y, có vỏ chì hoặc nhôm, đ ặt trong đ ất Tiết d i ện ruột (m m 2 ) Dòng điện cho phép (A) Cáp m ộ t ruột đến 1kV Cáp hai r u ộ t đến 1kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cáp bốn ruộ t đến 1kV 6kV 10kV 6 10 16 25 35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 110 135 180 220 275 60 80 110 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 175 210 - 60 80 105 125 155 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 75 90 115 140 - 65 90 115 135 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 95 120 150 185 240 300 400 500 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 800 340 400 460 520 580 675 770 940 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1170 1310 250 290 335 385 - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - 190 225 260 300 340 390 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 165 205 240 275 310 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - 200 240 270 305 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - - Bảng I.3.14: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp r u ộ t nhôm cách đ iện g iấy tẩm dầ u n h ự a thông và n hự a không c h ả y, v ỏ chì đ ặt trong n ư ớ c Tiết d i ện ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dòng điện cho phép (A) Cáp ba ru ộ t Cáp b ố n r u ộ t đ ế n 1kV 6kV 10kV 16 25 35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 95 120 150 185 240 105 130 160 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 240 290 330 385 420 480 90 115 140 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 210 260 305 345 390 450 - 150 175 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 270 315 360 - - - Bảng I.3.15: Dòng điện lâu d à i c h o phép c ủ a cáp r uộ t nhôm các h đ i ệ n g iấ y t ẩ m d ầ u nh ự a thông v à nh ự a không c h ả y , v ỏ chì h oặ c nhôm , đ ặ t tron g không khí Tiết d i ện ruột (m m 2 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cáp m ột r uộ t đến 1kV Cáp hai r u ộ t đến 1kV Cáp ba ruộ t Cáp bốn ruột đến 1kV 6kV 10kV 6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 75 42 55 - 42 - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 300 400 500 625 800 90 125 155 190 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 275 320 360 405 470 555 675 785 910 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 72 100 115 140 175 210 245 290 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - 50 70 85 110 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 165 190 225 250 290 - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 46 65 80 105 130 155 185 210 235 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - 60 75 95 110 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 165 200 230 260 - - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng I.3 . 16: Dòng điện lâu dài cho phép củ a cáp đ ồ ng ba ru ộ t 6kV v ỏ chì c h un g có cách đ iện t ẩm ít d ầu đ ặt trong đ ất và trong không khí Tiết diện ru ộ t (m m 2 ) Dòng điện cho phép (A) Tiết diện ru ộ t, mm 2 Dòng điện cho phép (A) Đặt trong đ ất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đặt trong đ ất Đặt trong không khí 16 25 35 50 90 120 145 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 65 90 110 140 70 95 120 150 220 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 310 355 170 210 245 290 Bảng I.3.17: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp nhôm ba ru ộ t 6kV b ọ c chì chung có cách đ i ệ n tẩm í t dầ u đ ặt trong đ ất và trong không khí Tiết d i ện ruột, (m m 2 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tiết d i ện ruột (m m 2 ) Dòng điện cho phép (A) Đặt trong đấ t Đ ặ t trong không khí Đ ặ t trong đ ấ t Đ ặ t trong không khí 16 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 35 50 70 90 110 140 50 70 85 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 95 120 150 170 205 240 275 130 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 190 225 Bảng I.3.18: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp ru ộ t đ ồ ng ba ru ộ t v ỏ chì riêng b i ệt có cách đ iện b ằng g i ấy tẩm d ầu nhự a thông và n hự a không ch ả y đ ặ t trong đ ất, trong n ư ớ c và trong không khí Tiết d i ện ruột (mm 2 ) Dòng điện cho phép (A) Điện áp 22kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi đặt trong: Đ ất Nư ớ c Không khí Đ ất Nư ớ c Không khí 25 35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 95 120 150 185 110 135 165 200 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 275 315 355 120 145 180 225 275 315 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 390 85 100 120 150 180 205 230 265 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 270 310 - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 290 - - - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 205 230 - Bảng I.3.19: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a cáp r uộ t nhôm ba r uộ t v ỏ chì riêng b i ệ t có cách đ i ệ n b ằng g i ấy tẩm ít dầu và n h ự a không c h ả y, đ ặt trong đ ất, trong n ư ớ c và trong không khí Tiết d i ện ruột, (m m 2 ) Dòng điện cho phép (A) Điện áp 22kV Điện áp 35kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đ ất Nư ớ c Không khí Đ ất Nư ớ c Không khí 25 35 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 95 120 150 185 85 105 125 155 185 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 240 275 90 110 140 175 210 245 270 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 65 75 90 115 140 160 175 205 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - 210 240 - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 225 - - - - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 175 - Bảng I.3.20: Dòng điện lâu dài cho phép củ a cáp m ộ t ru ộ t đồ ng, các h đ iện g i ấy tẩm d ầu n hự a thông và n h ự a không c h ả y , v ỏ chì, không có đ ai thép, đ ặt trong không khí Tiết d i ện r u ột (m m 2 ) Dòng điện(*) cho phép (A) Cáp 22kV Cáp 35kV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 35 50 70 95 120 150 185 240 300 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 105/110 125/135 155/165 185/205 220/255 245/290 270/330 290/360 320/395 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 370/450 - - - - - 240/265 265/300 285/335 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 340/420 - Ghi chú (*) : T ử số dùng cho cáp đ ặt trên cùng m ộ t m ặt ph ẳ ng cách nhau 35 -125mm. Mẫu s ố dùng cho cáp đ ặt theo 3 đ ỉ nh tam giác đ ều. Bảng I.3.21: Dòng điện lâu dài cho phép củ a cáp m ộ t r uộ t nhôm cách đ iện g i ấy t ẩ m d ầu n h ự a thông và nh ự a không c h ảy, v ỏ chì h o ặc nhôm, không có đ ai thép, đ ặt trong không khí Tiết d i ện r u ột (m m 2 ) Dòng điện (*) cho phép (A) Cáp 22kV Cáp 35kV 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 35 50 70 95 120 150 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80/85 95/105 120/130 140/160 170/195 190/225 210/255 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - 185/205 205/230 185 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 300 400 500 625 800 225/275 245/305 270/330 285/350 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 220/255 245/290 260/330 - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng I.3.22: H ệ s ố h i ệ u c h ỉ n h kh i nhi ề u cáp là m v i ệ c đ ặ t son g son g tron g đ ấ t có h oặ c không có ống giữa các cáp (mm) 1 2 3 4 5 6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,0 0,00 0,85 0,80 0,78 0,75 200 1,0 0,92 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,84 0,82 0,81 300 1,0 0,93 0,90 0,87 0,86 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.3.28. Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a thanh dẫn v à dây dẫn trần theo tài l i ệu c ủ a nhà c h ế tạ o , n ế u không có tà i li ệ u c ủ a nh à ch ế t ạ o thì tha m kh ả o các b ả n g I.3.2 3 ¸ I.3.2 9 đượ c tính vớ i nh iệ t đ ộ phá t nón g ch o phép +70 o C kh i nh i ệ t đ ộ không khí +25 o C . Kh i lự a c họ n than h d ẫ n v à dây d ẫ n cầ n k i ể m tr a dòng điện lâu dà i cho phép the o đ iề u k iệ n phá t nón g phù h ợ p vớ i đ iề u k iệ n là m vi ệ c c ủ a than h d ẫ n và dây d ẫ n . V iệ c tính toán k iể m tr a dòng điện lâu dà i ch o phép thự c h iệ n theo hướn g d ẫ n t ạ i Ph ụ l ụ c I.3.1. I.3.29. K h i bố trí thanh d ẫn th e o hình 1 ( bảng I.3.28) thì dòng điện nêu t r ong b ảng I . 3.28 ph ải g i ảm đ i 5% đ ố i vớ i thanh dẫn có ch i ều r ộ n g h đ ến 60 m m và 8% đố i vớ i thanh d ẫ n có chiều r ộ ng h l ớ n hơ n 60 mm. I.3.30. Khi c h ọ n th a nh dẫn có t i ết d i ện l ớ n, p h ải ch ọ n theo m ật đ ộ dòng điện k i n h tế và có k ết cấu thích h ợ p đ ể g iảm t ố i đ a các t ổ n t h ất p h ụ d o h i ệ u ứ ng b ề m ặt, h i ệu ứ ng ở g ần, và p h ải đ ảm bảo làm mát t ố t n h ất. Bảng I.3.23: Dòng điện lâu dà i c h o phép th e o đ ộ phá t nón g c ủ a dây trầ n b ằ n g đ ồ ng, nhôm h o ặ c nhôm r uộ t thép ( đ ộ phá t nón g ch o phép l à +7 0 o C , kh i nh iệ t độ không khí l à 2 5 o C) Tiết diện nhôm/thép (mm 2 ) AC, ACK, ACKC, ACK P , ACSR M A, AK P ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A, AK P Ngoài trời Trong nhà Ngoài trời Trong nhà 10/1,8 * 16/2,7* 25/4,2* 35/6,2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70/11 95/16 84 111 142 175 210 265 330 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 79 109 135 165 210 260 95 133 183 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 275 337 422 - 105 136 170 215 265 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 60 102 137 173 219 268 341 - 75 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 130 165 210 255 120/19 120/27 390 375 313 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 485 375 395 300 150/19 150/24 150/34 450 450 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 365 365 - 570 440 465 355 185/24 185/29 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 520 510 515 430 425 - 650 500 540 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 240/32 240/39 240/56 605 610 610 505 505 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 590 685 490 300/39 300/48 300/66 600 585 680 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 705 - 1050 815 895 690 330/27 730 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - 400/22 400/51 400/64 830 825 860 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 705 - 1050 815 895 690 500/27 500/64 960 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 830 815 - 980 - 820 600/72 1050 920 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1100 - 955 700/86 1180 1040 - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ghi chú: (*) Mã dây ACSR không c h ế tạo l o ại t i ết diện này. Bảng I.3.24: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a thanh d ẫ n tròn và ố ng b ằ n g đ ồ ng h o ặc nhôm Đường kính (mm) Thanh tròn Ố n g đ ồ ng Ố n g nhôm Dòng điện (*) (A) Đường kính trong/ngoài ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 đ iện (A) Đường kính trong/ngoài Dòng đ iệ n (A) Đồng Nhôm 6 7 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12 14 15 16 18 19 20 21 22 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 27 28 30 35 38 40 42 45 155 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 235 320 415 505 565 610/615 720/725 780/785 835/840 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 955/965 1140/1165 1270/1290 1325/1360 1450/1490 1770/1865 1960/2100 2080/2260 2200/2430 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 120 150 180 245 320 390 435 475 560 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 650/655 695/700 740/745 885/900 980/1000 1025/1050 1120/1155 1370/1450 1510/1620 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1700/1870 1850/2060 12 / 15 14 / 18 16 / 20 18 / 22 20 / 24 22 / 26 25 / 30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 35 / 40 40 / 45 45 / 50 49 / 55 53 / 60 62 / 70 72 / 80 75 / 85 90 / 95 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 340 460 505 555 600 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 830 925 1100 1200 1330 1580 1860 2295 2610 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2460 3060 - - - - 13 / 16 17 / 20 18 / 22 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 26 / 30 25 / 30 36 / 40 35 / 40 40 / 45 45 / 50 50 / 55 54 / 60 64 / 70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 72 / 80 75 / 85 90 / 95 90 / 100 - - - - 295 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 425 500 575 640 765 850 935 1040 1150 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1545 1770 2035 2400 1925 2840 - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ghi chú: (*) T ử số là dòng xoay chiều cho phép, m ẫu s ố là dòng mộ t chiều cho phép. Bản g I.3.25 : Dòng điện lâu dà i ch o phép c ủ a than h d ẫ n t i ế t d i ệ n c h ữ n h ậ t b ằ ng đ ồ ng Kích t h ư ớ c, (mm) Dòng điện (*) ch o phép the o s ố l ượ n g than h tron g m ộ t ph a ( A ) 1 2 3 4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20x3 25x3 210 275 340 - - - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 30x4 40x4 475 625 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 40x5 50x5 700/705 860/870 -/1250 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - -/1895 - - 50x6 60x6 80x6 100x6 955/960 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1480/1510 1810/1875 -/1700 1470/1990 2110/2360 2470/3245 -/2145 2240/2495 2720/3220 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 60x8 80x8 100x8 120x8 1320/1345 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2080/2180 2400/2600 2160/2485 2620/3095 3630/3180 3400/4400 2790/3020 3370/3850 3930/4690 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - 60x10 80x10 100x10 120x10 1475/1525 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2310/2470 2650/2950 2560/2725 3100/3510 3610/4395 4100/5000 3300/3530 3990/4450 4650/5385 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 5300/6060 5900/6800 Ghi chú : ( * ) T ử số là dòng xoay chiều cho phép, m ẫu s ố là dòng mộ t chiều ch o phép Bảng I.3.26: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a thanh d ẫ n tiết diện c h ữ nh ật b ằ ng nhôm Kích t h ư ớ c (mm) Dòng điện (*) ch o phép the o s ố l ượ n g than h tron g m ộ t ph a ( A ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 3 4 15x3 20x3 25x3 165 215 265 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - - - - - - - 30x4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 365/370 480 - -/885 - - - - 40x5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 540/545 665/670 -/965 -/1180 - -/1470 - - 50x6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80x6 100x6 740/745 870/880 1150/1170 1425/1455 -/1335 1350/1555 1360/2055 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 -/1655 1720/1940 2100/2460 2500/3040 - - - - 60x8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 100x8 120x8 1025/1040 1320/1355 1625/1690 1900/2040 1680/1810 2040/2100 2390/2945 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2810/2330 2625/2975 3050/3620 3380/4250 - - - - 60x10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 100x10 120x10 1155/1180 1480/1540 1820/1910 2070/2300 2010/2110 2410/2735 2860/3350 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2650/2720 3100/3440 3640/4160 4100/4800 - - 4150/4400 4650/5200 Ghi chú : ( * ) T ử số là dòng c ho phép xoay c h iều, m ẫu s ố là dòng c ho phép m ộ t chiều. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây đồng thau Dây đồng thau có ruột thép Mã hiệu dây Dòng điện (*) cho phép (A) Mã hiệu dây Dòng điện (*) cho phép (A) B-50 B-70 B-95 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B-150 B-185 B-240 B-300 215 265 330 380 430 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 600 700 BC-185 BC-240 BC-300 BC-400 BC-500 515 640 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 890 980 Ghi chú : (*) Dòng điện cho phép ứ ng vớ i đ ồ ng thau có đ iện trở s u ất r 20 = 0,003 W .mm 2 /m Bảng I.3.28: Dòng điện lâu dài ch o phép c ủ a than h cái b ố trí hình vuụn g (h ình 1 ) b ằng đ ồ n g h o ặ c nhôm Kích t h ư ớ c (mm) Tiết diện cả b ố n thanh (m m2) Dòng điện cho phép c ả b ộ h ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 h 1 H Đ ồ ng Nhôm 80 80 100 100 120 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 8 10 10 140 144 160 164 184 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 160 185 188 216 2560 3200 3200 4000 4800 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6400 7000 7700 9050 4550 5100 5550 6200 7300 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 1 Hình 2 Bảng I.3.29: Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a thanh dẫn h ộ p (hình 2) b ằ ng đồ ng h o ặ c nhôm Kích t h ư ớ c (mm) Tiết diện toàn p h ầ n ( mm 2 ) Dòng điện cho phép ( A ) a b c ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đ ồ ng Nhôm 75 75 100 100 125 150 175 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 200 225 250 35 35 45 45 55 65 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 90 90 105 115 4 5,5 4,5 6 6,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 10 12 12 , 5 12 , 5 6 6 8 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 12 14 16 16 16 1040 1390 1550 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2740 3570 4880 6870 8080 9760 10900 2730 3250 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4300 5500 7000 8550 9900 10500 12500 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2820 3500 4640 5650 6430 7550 8830 10300 10800 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhiệt đ ộ tính toán c ủ a môi trường ( o C) Nhiệt đ ộ tiêu ch u ẩ n c ủ a ru ộ t cáp ( o C) Hệ số hiệu c h ỉnh dòng điện lâu dài cho phép theo nhiệt độ môi tr ường ( o C) 15 20 25 30 35 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 50 15 25 25 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 15 25 15 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 25 80 80 70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 65 65 60 60 55 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 55 50 50 1,00 1,09 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,11 1,00 1,12 1.00 1,13 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,00 1,15 1,00 1,18 0,96 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,04 1,05 0,95 1,06 0,94 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,07 0,93 1,08 0,93 1,09 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,92 1,00 1,00 0,89 1,00 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,88 1,00 0,86 1,00 0,84 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,00 0,88 0,90 0,94 0,84 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,94 0,82 0,93 0,79 0,91 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,76 0,89 0,83 0,80 0,88 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,77 0,87 0,75 0,85 0,71 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,82 0,66 0,78 0,78 0,80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,81 0,71 0,79 0,67 0,76 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,61 0,71 0,54 0,63 0,73 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,80 0,74 0,63 0,71 0,57 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,66 0,50 0,58 0,37 0,45 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,68 0,74 0,67 0,55 0,61 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,47 0,54 0,36 0,41 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - C h ọ n dây d ẫ n theo đ i ề u k i ệ n v ầ ng quang I.3.31. Đ ố i v ớ i c ấp đ i ệ n áp 110kV t r ở lên, dây d ẫn ph ải đ ư ợ c kiểm tra theo đ iều k iện v ầ ng quang, theo nhiệt đ ộ trung bình và m ật đ ộ không khí p h ụ th uộ c đ ộ cao s o v ớ i m ặt b iển. C ường đ ộ đ i ệ n t r ường c ự c đ ại (E) ở mặ t ngoài dây d ẫn không đ ư ợ c v ư ợ t quá 0,9 E 0 (E 0 là cường đ ộ đ iện trường bắt đ ầu phát sinh vầng quang ở dây d ẫ n). E 0 = 17 ¸ 21 kV/cm. Cường đ ộ đ iện trường trong t hự c tế đượ c tính theo công th ứ c sau: E = Trong đó : • U: đ iện áp danh đ ị nh, kV • n: số dây phân pha, n ếu không phân pha thì n =1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • r: bán kính c ủ a m ỗ i dây, cm • D t b : kh o ả ng cách trung bình h ình h ọ c gi ữ a các pha • r t d : bán kính tương đư ơ ng, tính th eo công t h ứ c: r td = R , trong đó R = Đ ố i vớ i cấp đ iện áp 110kV, t i ết diện t ố i th i ểu đ ể h ạ n c h ế phát sinh v ầng quang là 70 mm 2 , đ iện áp 220kV là 240 m m 2 . Đ ố i vớ i cấ p đ i ệ n áp 220kV t r ở lên, dùng b i ện pháp phân pha th à nh 2 đ ến 4 dây n h ỏ đ ể h ạn c h ế v ầng quang. Cũng p h ải kiểm tr a v ề m ứ c đ ộ nhi ễu thông tin vụ tuyến c ủ a v ầng quang. C h ọ n dây c h ố ng sét I.3.32. K h i c h ọ n dây c h ố ng sét, ngoài v i ệc đ ảm b ảo các đ iều k iện v ề tính toán c ơ l ý nêu ở P h ầ n II, c ầ n k iểm tr a đ iều k i ệ n ổ n đ ịnh nhi ệ t khi x ảy ra ngắn m ạch m ộ t pha, t hự c h iện th e o hướ n g d ẫn t ại P h ụ l ụ c I.3.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHỌN THIẾT BỊ VÀ DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH P h ạ m vi áp dụ ng I.4.1. C h ương này áp d ụ ng cho v iệ c ch ọ n t h i ết b ị và dây d ẫn theo đ i ều k iện n g ắn m ạch dòng đ i ệ n xoay c h iều tần s ố 50Hz. Yêu cầ u chung I.4.2. P h ả i kiể m tr a the o c h ế đ ộ n g ắ n m ạc h (trừ các t r ường h ợ p nêu t r on g Đ iề u I.4.4): 1. Đ ố i vớ i th i ết b ị đ iện trên 1kV: a. Thiết b ị đ iện, cáp, dây d ẫ n, k ết cấu đ ỡ và kết cấu c h ịu l ự c c ủ a chúng. b. Đ ường dây trên không có dòng điện ng ắ n m ạch xung kích t ừ 50kA trở lên để tránh ch ậ p dây do l ự c đ iện đ ộ ng khi n g ắn m ạch. Ngoài ra, đố i v ớ i đường dây phân pha còn p h ải kiểm tra khoảng cách g iữ a các khung đ ị n h v ị trong từ ng pha. Đ ố i v ớ i đường dây trên không có thiết b ị tự đó ng lại tác đ ộ ng nhanh, p h ải k i ể m tra v ề ổ n đ ịnh nh i ệt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Thiết bị đ i ện dùng đ ể cắt dòng ng ắ n m ạch, phải kiểm tr a cả kh ả n ăng th a o tác đ ư ợ c khi đ ang ng ắ n m ạch. Th iết bị đ i ện c h ịu được dòng n g ắn m ạch là thiết b ị khi có dòng n g ắn m ạch tính toán, không b ị phá h u ỷ hay bị biến d ạng, v ẫ n tiếp t ụ c v ậ n hành b ình t h ường . I.4.3. Ở th i ết b ị đ i ện trên 1kV không phải kiểm tra: • Ổ n đ ị nh đ ộ ng đ iện c ủ a t h i ết b ị và dây d ẫ n đư ợ c b ả o vệ bằng c ầu c h ả y có dòng đ i ện d a nh đ ị n h đ ến 60A. • Ổ n đ ịnh nhiệt c ủ a thiết bị và dây dẫn đư ợ c b ả o vệ b ằng m ọ i loại c ầ u c h ả y. Cầu c h ả y p h ải có k h ả n ăng đ ủ n h ạy đ ể cắt đư ợ c dòng n g ắn m ạch n h ỏ n h ất. I.4.4. Không p h ải kiểm tra theo c h ế đ ộ ng ắ n m ạch: 1. Các dây d ẫn c ấp đ i ện cho các h ộ dùng đi ện lẻ, k ể cả cho các máy b i ến áp phân x ư ở ng có t ổ ng công s uất đ ế n 1M V A, đi ện áp s ơ c ấp đ ế n 22kV, n ế u đ ồng t hờ i th o ả mãn các đ iều kiện sau: • H ộ tiêu t h ụ đã có biện ph áp d ự phòng đ ể không làm ảnh h ưởng t ớ i quá trình công ng h ệ khi mất đ iện. • Khi n g ắ n m ạch, dự dây d ẫn có bị h ỏ ng cũng không gây n ổ . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Dây d ẫn các đường dây trên không, trừ c h ỗ nêu trong m ụ c b Đ i ều I.4.2. 3. Th a n h dẫn và th i ết b ị c ủ a m ạch biến đ i ện áp đ ặt trong ng ă n riêng b i ệt h o ặc đ ặt sau đ i ện trở ph ụ . I.4.5. K h i c h ọ n sơ đ ồ tính dòng ngắn m ạch, c h ỉ xét c h ế đ ộ làm v i ệc lâu dài c ủ a t h i ết b ị đ i ện m à không xét c h ế đ ộ làm v i ệc n g ắ n h ạ n tạm t hờ i. P h ải tính dòng n g ắn m ạch ở sơ đ ồ phát triển ng u ồ n l ư ớ i ít nhất là 10 n ăm sau khi đư a thiết b ị vào làm v i ệc (cho phép tính gần đ úng). I.4.6. P hải xét đ ến các dạng n g ắn m ạch sau đ ây: 1. Ng ắ n m ạch 3 pha đ ể k iểm tr a ổ n đ ị n h đ i ện đ ộ ng c ủ a thiết bị, thanh d ẫ n, dây d ẫn và k ết cấu đ ỡ kèm theo. 2. N g ắ n m ạch 3 pha đ ể k iểm tr a ổ n đ ị n h nh i ệ t c ủ a thiết b ị, thanh d ẫ n, dây d ẫ n. Ở đ i ện áp máy phát, c h ọ n ng ắ n mạ ch 3 pha h o ặc 2 pha theo d ạ ng nào gây phát nh iệt l ớ n h ơ n. 3. N g ắn mạ ch 3 pha và m ộ t pha c h ạm đ ất, lấy trị s ố l ớ n h ơ n đ ể c h ọ n h o ặc kiểm tra khả n ăng đó ng c ắt ng ắ n m ạch c ủ a thiết b ị . Nếu máy cắt có hai t r ị s ố dòng c ắt 3 pha và m ộ t pha thì p h ải c h ọ n theo c ả hai dạ n g ng ắ n m ạch trên. I.4.7. Các thiết b ị và dây d ẫ n c ủ a m ạch đ i ện ph ải c h ọ n theo dòng điện n g ắn m ạch l ớ n nh ất c h ạ y qua. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.4.8. Trên m ạch có đ iện kháng ở trạm trong nhà m à th i ết b ị và dây d ẫn đ ặt trư ớ c đ i ện kháng có ng ă n các h vớ i than h cái c ấ p đ iệ n (trên đo ạ n r ẽ nhánh t ừ m ạ ch chính ) b ằ n g t rầ n nhà , vách ng ă n v.v . thì đ ư ợ c c họ n the o dòng n gắ n m ạ c h sau đ iệ n kháng , n ế u đ iệ n kháng đ ặ t tron g cùng m ộ t nh à v à đượ c nố i b ằ n g thanh d ẫ n. Th an h dẫn rẽ nhánh từ thanh cái đ ế n vách ng ă n và s ứ xuyên p h ả i đư ợ c c h ọ n theo dòng n g ắn m ạch trư ớ c kháng đ iện. I.4.9. Khi kiểm tr a ổ n đ ị n h nh iệ t , t h ờ i gian tính toán l ấy b ằng th ờ i gian g i ải trừ ng ắ n m ạch. Xác đ ịnh dòng điện n g ắ n m ạ ch đ ể ch ọ n thi ế t bị và dây d ẫ n I.4.10. Xác đ ịnh dòng điện n g ắn m ạch đ ể c h ọ n thiết b ị, thanh dẫn, dây d ẫ n, đ ể k i ểm tra các thiết b ị chịu l ự c, x u ất phát từ n hữ ng yêu c ầu sau: 1. M ọ i ngu ồ n c ấp đ i ệ n cho đ iểm n g ắ n m ạch đ ều làm v i ệc đồ ng t hờ i vớ i p h ụ tả i danh đ ị nh. 2. M ọ i máy đ iệ n đồ n g b ộ đ ề u có t ự đ ộ n g đ i ề u c hỉ n h đ iệ n áp v à kích thích c ưỡ n g bứ c. 3. N g ắ n m ạch xảy ra vào t h ờ i đ iểm k ết cấu h ệ t h ố ng tạo thành dòng n g ắn m ạch l ớ n n h ất. 4. Sứ c đ iện đ ộ ng c ủ a m ọ i ng u ồ n đ iện đ ề u trùng pha. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6. P h ải xét đ ến ả n h h ưở n g c ủ a máy bù đồ n g b ộ , đ ộ ng c ơ đồ n g b ộ và không đ ồ ng bộ . Không xét ảnh h ư ở ng c ủ a đ ộ ng cơ không đ ồ ng b ộ t ớ i 100kW n ố i qua máy b iến áp t ớ i đ iểm ng ắ n m ạch và đ ộ ng cơ không đ ồ ng b ộ l ớ n h ơ n n ố i t ớ i đ iểm n g ắ n m ạch qua t ừ 2 máy b i ến áp t r ở lên , q u a đ ường dây có trở kháng đáng kể. I.4.11. Đ ố i v ớ i l ư ớ i trên 1kV, c h ỉ tính đ i ện kháng c ủ a th i ết b ị và đ ường dây. T ính tổng trở đố i vớ i đ ường dây tiết diện n h ỏ , đường c áp dài có tiết diện nh ỏ . I.4.12. Đ ố i vớ i l ư ớ i đ iện t ớ i 1kV, p h ải tính c ả đ iệ n kháng và đ i ện trở c ủ a t ất cả các ph ầ n t ử , k ể c ả đ iện t r ở tiếp xúc c ủ a các t i ếp đ iể m . Cho phép bỏ qua đ iện trở ho ặc đ i ện kháng n ế u t ổ ng trở sai l ệch không quá 10%. I.4.13. Đ ố i vớ i l ư ớ i đ iện t ớ i 1kV n h ậ n đ iệ n từ máy bi ến áp g i ảm áp; khi t ính n g ắn m ạch, p h ải coi đ iện áp đư a vào máy biến áp là không đổ i và b ằ n g đ i ện áp da n h đ ịnh c ủ a l ư ớ i. I.4.14. Đ ố i vớ i các phần tử đ ư ợc b ảo vệ bằ n g cầu ch ảy có tính năng h ạ n c h ế dòng điện, phải kiểm tr a đ ộ ổ n đ ị nh đ ộ ng theo dòng điện ng ắ n m ạch t ứ c t h ờ i l ớ n nh ất đ i qua cầu c h ảy. C h ọ n dây d ẫ n và cách đ i ện, ki ể m tra k ế t c ấ u c h ịu lự c theo lực đ i ệ n đ ộ ng c ủ a dòng điện n gắ n m ạ ch I.4.15. L ự c đ iệ n độn g tác độn g lên than h dẫ n c ứng , truy ề n đ ế n các h đ iệ n v à k ế t cấ u đỡ c ứn g ph ả i đượ c tính the o dòng điện ng ắ n m ạ c h b a ph a t ứ c t hờ i l ớ n n h ấ t , có xét đ ế n s ự l ệ c h ph a g i ữ a các dòng điện v à b ỏ qu a da o độn g c ơ họ c c ủ a k ế t cấ u thanh d ẫ n. Lự c xung tác độ ng lên dây d ẫ n m ề m , các h đ i ện, đ ầu ra và k ết c ấu gi ữ dây đ ư ợc tính theo t r ị s ố trung bình bình p h ươ n g c ủ a dòng điện n g ắn m ạch gi ữ a hai pha k ề nhau. Đ ố i v ớ i dây phân pha và hệ d ẫ n đ i ện m ềm thì l ự c tương h ỗ c ủ a dòng điện n g ắn m ạch trong dây dẫn cùng m ộ t pha đ ư ợ c xác đ ịnh theo t r ị số h iệ u d ụ ng c ủ a dòng điện ngắn m ạch ba pha. P h ải kiểm tr a đ ể h ệ d ẫ n đ i ện m ềm không c h ậ p nhau. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 N ếu dùng thanh d ẫ n đ ịnh hình g ồ m nh iều thanh dẹt h o ặc c h ữ U thì ứ ng s u ất c ơ họ c b ằng t ổ ng ứ ng suất sinh ra do l ự c tác độ ng t ư ơ ng h ỗ g i ữ a các pha và g iữ a các phần tử c ủ a m ỗ i thanh. Ứng s u ất cơ họ c l ớ n n h ất trong thanh d ẫ n cứ ng không đư ợ c v ư ợ t quá 70% l ự c phá h u ỷ t ứ c t h ờ i. C h ọ n dây d ẫ n theo đ i ề u k i ệ n phát nóng khi ng ắ n m ạ ch I.4.17. N h iệt đ ộ phát nóng c ủ a dây d ẫ n khi ng ắ n m ạch không được v ư ợ t quá trị số cho phép trong bảng sau: Dạng và vật l iệu dẫn đ i ện Nh i ệt độ cao nhất cho phép ( o C) Thanh dẫn: • Đ ồng • Nhôm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 200 Cáp cách đ i ện giấy t ẩm dầu, điện áp t ới 10kV 200 N hư trên, đ i ện áp 15kV đến 220kV 125 Cáp và dây dẫn ruột đồng hoặc nhôm bọc cách điệ n: • PVC và cao su • PE • XLPE hoặc EPR ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 120 250 Dây đồng t r ần ch ị u lực kéo đến 20 N / m m 2 Dây đồng t r ần ch ị u lực kéo trên 20 N / m m 2 250 200 Dây nhôm trần ch ị u lực kéo đến 10 N / m m 2 Dây nhôm trần ch ị u lực kéo trên 10 N / m m 2 200 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phần nhôm của dây nhôm lõi thép 200 I.4.18. Việc k i ểm tra cáp theo đ i ều k i ệ n phát nóng khi n gắ n m ạch như đã nêu trong Đ i ều I.4.2 đ ư ợ c t i ến hành đố i vớ i: 1. Đường c áp đ ơ n có t i ết diện đ ồ ng n h ất khi ng ắ n m ạch ở đ ầu đường cáp. 2. Đ ường c áp đ ơ n gồ m nh iều đ o ạn có tiết diện khác nhau khi ngắn m ạch ở đ ầ u m ỗ i đo ạ n cáp. 3. Đường c áp g ồ m ha i hoặ c nhi ề u cáp đ ặ t son g song , kh i ng ắ n m ạ c h ở đ ầ u c ả bó cáp. I.4.19. K h i k i ểm tr a ổ n đ ịnh nh i ệt c ủ a thiết b ị và dây dẫn c ủ a đường dây có t hiết bị tự đó ng lại tác đ ộ ng nhanh, p h ải tính đ ến v iệc t ă n g đ ộ phát nóng do t ă ng tổ n g t h ờ i gian dòng ng ắ n m ạch. Khi kiểm tra phát nóng th e o đ iề u k iện n g ắ n m ạch, các dây phân pha đư ợ c coi n h ư m ộ t dây có tiết d iện b ằ ng t ổ ng tiết diện các dây phân pha. C h ọ n th i ế t bị đ iện theo khả n ă n g đó ng c ắt I.4.20. Để c h ọ n máy cắt đ iện trên 1kV c ần t h ự c hiện: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dòng điện cắt tính toán là dòng điện ng ắ n m ạch h i ệu d ụ ng toàn ph ầ n ( k ể cả thành phần không chu k ỳ ) đ ư ợ c xác đ ịnh v ớ i t hờ i gi a n n h ả t i ếp đ i ểm máy cắt, b ằng t ổ ng th ờ i gian cắt riêng c ủ a máy c ắt (từ khi phát l ệ nh cắt đ ế n khi n h ả ti ếp đ i ểm dập h ồ quang) c ộ n g vớ i t h ờ i gian d ậ p tắt h ồ qu a ng. 2. Theo khả n ăng đó ng: khi đó m ắy cắt c ủ a máy phát đ i ện đ ặt ở phía đ i ện áp máy phát c h ỉ cần k iểm tra khi đó ng không đồ n g bộ trong tình trạ n g đố i pha. I.4.21. K h i ch ọ n cầu chảy t heo khả n ă ng cắt, phải l ấ y trị số h iệu d ụ n g c ủ a dòng điện ng ắ n m ạch chu k ỳ đ ầ u làm dòng điện cắt tính toán ( b ỏ qua tính n ă n g h ạ n c h ế dòng điện c ủ a cầu c h ả y). Máy c ắt phụ tải và dao t ạo n g ắ n m ạch phải đượ c ch ọ n t heo dòng điện n g ắ n m ạch cho phép khi đó ng. I.4.22. N g oà i việc c họ n t h eo k h ả n ăng cắt n g ắn m ạch, máy c ắ t còn phải ch ọ n theo khả n ăng cắt đ i ện áp p h ụ c h ồ i quá đ ộ (Transient recovery voltage - TRV). K h ả n ăng c ắt TRV c ủ a máy c ắt p h ải l ớ n h ơ n trị s ố TRV tính toán c ụ t h ể cho từ ng v ị trí máy c ắt trong hệ t h ố ng. Yêu cầ u c h ọ n the o TR V ch ỉ áp dụ n g đ ố i v ớ i máy c ắ t 500k V v à máy c ắ t 220k V ở đ ầ u đ ường dây dài , máy c ắ t đ ầ u c ự c máy phá t đ iệ n v à máy c ắ t đặt c ạn h cu ộ n kháng. Chương I.5 ĐẾM Đ I ỆN N ĂNG P h ạ m vi áp dụ ng và đ ịnh nghĩ a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 D ụ ng cụ đ ể đ ếm đ iện n ă n g đ ư ợ c g ọ i là công tơ đ i ện. H ệ t h ố ng g ồ m có các công tơ đ iện, b i ến dòng điện, b iế n đ iệ n áp và dây đ ấu các th i ết b ị trên vớ i nhau gọ i là hệ t h ố n g đ ếm đ i ện n ă ng. I.5.2. Công tơ thanh toán là công t ơ đ ếm đ iện n ă n g đ ể thanh toán t i ền đ iện g i ữ a hai bên m u a và bán đ iệ n , b a o g ồ m đ iện năng s ản x u ất ra, đ i ện n ă n g tiêu t h ụ c ủ a các h ộ tiêu thụ đ i ện ho ặc đ i ện n ăng m u a bán ở r a n h g i ớ i. V i ệc l ự a ch ọ n đ ặt công t ơ đ i ện h a y đ iện tử và v i ệc yêu cầu truy ề n số l i ệu c ủ a công tơ đ i x a t hự c hiện theo các quy đ ịnh hiện h à nh. I.5.3. Công tơ ph ải đ ư ợ c l ắp đ ặt trong khu v ự c q u ản l ý c ủ a bên m u a đ iện, trừ trường h ợ p các bên có th o ả t hu ậ n khác. Vị trí lắp đ ặt và việc lắp đ ặt công tơ ph ải đ ảm b ảo an toàn, m ỹ quan, th u ậ n l ợ i cho bên m ua đ i ện k iểm tra c h ỉ số công t ơ và bên bán đ iện ghi c h ỉ số công t ơ . T r ường h ợ p đ iện n ăng có t h ể trao đổ i theo c ả hai hướng ở ran h g i ớ i thì phải đ ặ t hai công tơ có h ướng h o ặc m ộ t công tơ đ ếm đ ư ợ c cả hai h ư ớ ng. I.5.4. Công tơ k iểm tra là công tơ dùng để t h e o dõi k i ể m tra. Không dùng các s ố l i ệ u c ủ a công tơ kiểm tr a đ ể thanh toán . Yêu cầ u chung I.5.5. V iệ c đ ế m đ iệ n n ă n g tác dụn g ph ả i b ả o đ ả m xác đ ị n h đượ c l ư ợ n g đ iệ n n ă n g tác d ụng: 1. D o t ừ ng t ổ máy phát đ iện phát ra. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. D o nhà máy đ iện c ấp v à o lư ớ i tr uy ền tải, lư ớ i phân p h ố i. 4. C ấp hoặc n h ậ n c ủ a h ệ t h ố ng đ i ện khác. 5. C ấp cho các hộ tiêu thụ đ iện. Ngoài v i ệc đ ếm đ iện n ă n g đ ể thanh toán t i ền đ i ện, đ ếm đ i ện n ăng còn phải b ả o đ ảm k h ả nă n g k iể m t r a v i ệ c s ử dụn g đ iệ n c ủ a các h ộ tiêu thụ , k i ể m t r a đ i ệ n n ă n g tra o đổ i ở ran h g i ớ i , cân đố i đ iệ n n ă ng , xây dựng các c h ỉ tiêu kin h t ế k ỹ thu ậ t v à d ự báo ph ụ t ả i. I.5.6. V iệ c đ ế m đ iệ n n ă n g ph ả n kháng ph ả i đ ả m b ả o xác đ ị n h đ ư ợ c l ượn g điệ n n ă ng ph ả n kháng: 1. D o t ừ ng máy phát đ i ện phát ra. 2. D o nhà máy đ i ện đ ư a vào l ư ớ i tr uy ền tải, lư ớ i phân p h ố i. 3. Do các máy bù quay hoặc trạm bù tĩnh phát ra. 4. N h ận h oặc cấp cho hệ t h ố ng đ i ện khác. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vị trí đặ t công tơ I.5.7. T r ong nhà máy đ iện, công tơ tác d ụ n g p hải đư ợ c đ ặt ở : 1. T ừ ng máy phát đ iệ n. 2. T ừ ng MBA t ăng áp, đ ặt ở phía thứ cấp, trừ c u ộ n cân b ằng không khai thác. Khi phía t h ứ cấp không có máy b i ến dòng riêng đ ể đ ế m đ i ện năng thì đ ặt công t ơ ở phía sơ cấp đ ấ u v ớ i đ iện áp máy phát. Phía n à o c ủ a MBA có trao đổ i công s u ất thì phải đ ặt hai công tơ có h ư ớ ng h o ặ c công tơ đế m đượ c cả hai h ư ớ ng. 3. Từ ng đường dây đ i ện áp máy phát. Đường dây n à o có trao đ ổ i công s u ất thì ph ải đ ặt hai công tơ có h ư ớ ng h o ặc công tơ đ ế m đượ c cả hai h ư ớ ng. 4. T ừ ng máy b i ến áp tự dùng . Công tơ đ ặt ở phía cao áp c ủ a máy biến áp tự dùng . N ếu đ ặt phía cao áp b ị khó k h ă n thì cho phép đ ặt ở phía h ạ áp. 5. T ừ ng máy phát đ i ệ n tự dùng. N ếu máy phát đ i ện tự dùng cũng có đ i ện tự dùng riêng thì ph ầ n tự dùng n à y cũng p h ải có công t ơ . I.5.8. T r ong lư ớ i đ iện, công tơ tác d ụ ng p h ải đ ư ợ c đ ặt ở : ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Phía h ạ áp c ủ a máy biến áp hai c u ộ n dây. 3. Phía h ạ áp và trung áp c ủ a máy b i ến áp ba c u ộ n dây, trừ c uộ n cân bằng không đ ư ợ c khai thác. 4. M ỗ i đ ầu đ ường dây t ừ trạ m , trừ đường dây h ạ áp cấp đ iện sinh hoạt và đường dây chuyên dùng đã có công tơ đ ặt ở c uố i đ ường dây. 5. M ỗ i máy b i ến áp tự dùng. I.5.9. Công tơ thanh toán đ iện n ăng tác d ụ ng cho các h ộ tiêu t h ụ ph ả i đượ c đ ặt: 1. Theo Điều I.5.3 h o ặ c Đ i ều I.5.8 m ụ c 3. 2. T ại đ ầu vào trạm c ủ a h ộ tiêu thụ n ế u không có đường dây n ố i v ớ i trạm khác ho ặc vớ i h ộ tiêu thụ khác ở đ iện áp cấp cho h ộ trên. 3. Ở phía c a o áp c ủ a máy b i ến áp trong h ộ tiêu t h ụ , n ế u trạm n à y còn c ấp đ i ệ n ho ặc n ố i v ớ i trạm c ủ a h ộ tiêu t h ụ khác ở đ i ện áp cung c ấp. Khi không có máy b iến dòng v ớ i c ấp ch ính xác đ úng qui đ ịnh ở đ i ệ n áp 35kV t r ở lên, cho phép đ ặt công tơ ở phía h ạ áp máy biến áp . 4. Ở phía h ạ áp máy b i ến áp, n ếu phía cao áp là cầu dao phụ t ả i, dao cách ly t ự đ ộ ng h o ặc cầu dao cầ u c h ảy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. Máy phát đ i ện có công s uất từ 1.000kW trở lên. 2. Các c uộ n dây trun g áp v à h ạ áp máy bi ế n áp v à ở các v ị trí tron g tr ạ m trun g gia n m à ở đó có đ ặ t công t ơ tác dụng . N ế u không có máy b iế n dòng vớ i cấ p chính xác đún g qu i đ ị nh , đượ c phép không đ ặ t công t ơ p hả n kháng ở phía trun g áp máy bi ế n áp. 3. Ở đường dây 35kV, nếu v iệc thanh toán t i ền đ i ện v ớ i các hộ tiêu thụ c h ỉ că n c ứ vào công tơ tác d ụ ng c ủ a đường dây đó . 4. Ở đ ầ u ra máy bù ho ặ c lộ t ổ ng c ủ a t ụ đ i ện có dung l ượng 1MVAr trở lên. 5. Bên c ạ nh công tơ tác d ụ ng t h anh toán c ủ a các h ộ độ ng l ự c l ớ n. 6. Ở các p h ần tử c ủ a h ệ th ố ng đ iệ n, ở các ranh g i ớ i có yêu c ầu p h ải thanh toán ho ặc theo dõi đ iện n ăng p h ản kháng. 7. Tại các hộ tiêu t h ụ có phát đ i ện n ă ng phản kháng thì p h ải đ ặt hai công t ơ ph ả n kháng có h ướ ng. 8. Tại các ranh g i ớ i có trao đổ i công s u ất, p h ải đ ặ t hai công t ơ p h ản kháng có h ư ớ ng h o ặc m ộ t công t ơ đ ếm đ ư ợc cả hai h ư ớ ng. Yêu cầ u đ ố i v ới công t ơ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.5.12. P h ải đ ếm đ iện n ăng tác d ụ ng và đ i ện năng p h ản kháng trong m ạch 3 pha bằng công tơ 3 pha. I.5.13. Công tơ và các th i ết b ị đ o đ ếm liên quan n h ư b iế n dòng, b i ế n đ i ệ n áp phải đư ợ c k iểm đ ịnh t h eo qui đ ịnh hiện h à nh. Sa i s ố c ủ a công t ơ tác d ụ n g c ủ a máy phá t đi ệ n ph ả i phù h ợ p vớ i b ản g I.5 . 1. Các sai số này đư ợ c xác đ ịnh tại m ứ c phát đ i ện từ 50% t ớ i 100% công suấ t danh đ ị nh theo cos j =1 và 0,5 ở t ần s ố và đ iện áp d a nh đ ịnh. Bảng I.5.1: Sai số cho phép c ủ a công tơ máy phát đ iệ n Đ ố i tượ n g đếm đ iện n ă ng S a i số cho phép, % Máy phát đ iện công suất đ ến 12 M W ± 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ±0,7 Máy phát đ iện công suất trên 100MW ±0,5 I.5.14. Công tơ thanh toán đ ấ u qua b i ến dòng và b i ến đ i ện áp p h ải phù h ợ p vớ i tiêu ch u ẩ n h i ệ n hành và có c ấp chính xác 0,5; 1 hoặc 2 đ ố i v ớ i công tơ tác d ụ n g và 2 h o ặc 2 , 5 đố i vớ i công tơ p h ản kháng. Các biến dòng và b i ến đ iện áp cũng p h ải có sai số phù h ợ p. Đ ế m đ i ện n ă ng q u a máy b i ế n đ iện đ o lường I.5.15. Các máy b i ến dòng điện và máy b i ến đ iện áp đ o l ường đ ấ u n ố i v ớ i công t ơ thanh toán điện nă n g p hải có c ấ p chính xác không lớ n h ơ n 0 , 5. C ho phép đ ấ u máy b iến đ iện áp có c ấp chính xác không l ớ n h ơ n 1 , 0 vào công t ơ thanh toán đ iện năng có cấ p ch ính xác 2,0. Đ ố i v ớ i công t ơ đ o đ ếm k ỹ thu ậ t, cho phép dùng b i ến dòng có cấp chính xác 1,0 h o ặc đ ấu vào b iế n dòng đ ặt s ẵn bên trong máy có c ấp ch ính xác t h ấ p h ơn 1,0, n ếu đ ể đ ạt cấp ch ính xác 1 , 0 thì phải có biến dòng p h ụ . Khi dùng công t ơ đ o đ ếm k ỹ t h u ật, cho phép dùng b iế n đ i ện áp c ấp ch ính xác 1,0 và biến đ iện áp c ấ p chính xác t h ấp h ơ n 1 , 0. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi công tơ thanh toán đ ấ u chung v ớ i các thiết b ị khác sau b i ến dòng và b i ế n đ i ện áp thì p h ải niêm phong m ạch đ ếm đ iện. I.5.17. Phụ tải m ạch thứ c ấ p bi ế n đ iệ n đ o l ường k ể cả công tơ không đư ợ c v ư ợ t quá p h ụ tải danh đ ị nh ghi ở nhãn b i ến đ iện đ o l ường . I.5.18. T i ết d i ện và ch i ều dài dây dẫn n ố i công tơ vớ i biến dòng ho ặ c biến đ i ện áp p h ải b ảo đ ảm b iến đ iện đ o l ường h o ạt đ ộ ng c hính xác và t ổ n t hất đi ện áp trong m ạch đ iện áp t ớ i công t ơ không v ư ợ t quá 0,5% đ i ện áp danh đ ị nh. I.5.19. Không nên dùng k ẹp đ ấu dây h o ặc hàng k ẹ p đ ấ u dây trong m ạch đ ấu công t ơ thanh toán đ ặt tại h ộ tiêu t h ụ . N ế u b ắ t bu ộ c p h ả i dùng , thì phả i niêm phon g k ẹ p đ ấ u dây h o ặ c hàn g k ẹ p đ ấ u dây. I.5.20. Để đ ếm đ iện n ă n g c ủ a máy phát đ i ện, nên dùng b i ến dòng c ấp ch ính xác 0,5 và sai s ố ứn g vớ i 50% đ ế n 100% dòng điện d a n h đ ịnh c ủ a máy phát đ iện, không v ư ợ t quá trị số nêu trong b ả ng I . 5.2. Bảng I.5.2: Sai s ố dòng điện cho phép khi dòng t ừ 50% t ớ i 100% trị số danh đ ịnh c ủ a máy phát đ iện. Biến dòng Sai số dòng, % Sai số góc, p h út ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 0,20 ± 20 Dùng cho máy phát công s u ất trên 12MW ± 0,15 ± 10 I.5.21. Để cấp đ iện áp cho công t ơ , có t h ể dùng m ọ i k i ểu b iến đ iệ n áp có đ iệ n áp d a nh đ ịnh thứ cấp và sai s ố phù h ợ p vớ i yêu cầu c ủ a công t ơ . I.5.22. Cuộ n dây t h ứ cấp c ủ a biến dòng trong m ạch 500V trở lên phải đ ư ợc n ố i đ ất m ộ t c ự c ở hàng k ẹ p đ ấu dây. T ại biến đ i ện áp, đ iểm trung tính phía nhị t h ứ p hải đ ư ợc nố i đ ất và chỉ nố i đ ất ở m ộ t đ i ể m , còn khi c u ộ n dây c ủ a chúng đ ấu tam giác thì n ố i đ ất ở m ộ t đ i ểm chung c ủ a các cu ộ n dây t h ứ cấp. Không được n ố i đ ất c u ộ n t h ứ cấp b iến dòng dùng ở thanh cái đ iệ n áp đ ến 1kV không có các h đ iện ở cu ộ n sơ c ấ p (th a nh cái và lõi thép có m ang đ i ện). T r ường h ợ p n à y p h ải nố i đ ất ở các mạch đ ấu bên ngoài cu ộ n t h ứ cấp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.5.23. Biến đ i ện áp đ ến 35kV nên có c ầu ch ảy b ả o vệ phía sơ cấp. T r ư ớ c công tơ thanh toán nên có h ộ p k ẹp đ ấu dây chuyên dùng đ ể có t h ể n ố i n g ắ n m ạch c u ộ n t h ứ cấp b iến dòng t r ư ớ c khi tháo m ạch dòng k hỏ i công t ơ . I.5.24. Khi trạm có nh i ều h ệ thanh cái và m ỗ i hệ đ ề u có b i ến đ i ện áp , ở m ọ i m ạch đ ấ u ph ải có khóa chu y ển m ạch đ ể chuyển m ạch áp công t ơ khi c ần. I.5.25. Mạ c h công t ơ ở nhà máy đ iện và các t r ạm trung gian phải có hàng k ẹ p đ ấu dây riêng hoặc m ộ t đo ạ n riêng ở hàng kẹp đ ấu dây chung. I.5.26. N g ă n lộ b i ế n đ iện áp c ấp đ iện cho công t ơ n ế u có c ầu ch ả y thì phải có l ư ớ i thép ho ặc c ử a có c h ỗ đ ể niêm phong. Tay truy ề n đ ộ ng dao cách ly phía s ơ cấp cũng p h ải có c h ỗ niêm phong. Đ ặ t v à đ ấ u dây vào công t ơ I.5.27. Công tơ p h ải đ ặt thẳng đ ứ ng ở n ơ i khô ráo, nh i ệt đ ộ xung quanh t h ường xuyên không quá 4 5 o C, th u ận t i ện cho v i ệc đọ c c h ỉ s ố , kiểm tra và treo tháo. Khi đ ặt ngoài tr ờ i, công t ơ p h ải đ ặt trong tủ h o ặc hộ p b ằng s ắt h o ặc co m pos i t. Nếu b ằng sắt, thì phải t i ếp đ ịa v ỏ tủ h o ặc hộ p, trừ trường h ợ p m ạch đ i ện t r ong tủ h o ặc h ộ p đã có cách đ iện kép. H ộ p công tơ ph ải có c ấ p b ảo v ệ IP43. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cho phép đ ặt công tơ ở hành lang gian phân p h ố i c ủ a nhà máy đ i ện và trạm đ iện. Đ ố i v ớ i công t ơ thanh toán đ i ện sinh hoạt, có t h ể treo trên c ộ t, ngoài nhà ho ặ c trong nhà, n hư ng p h ải đ ể t r ong h ộ p có niêm phong và b ảo đ ảm tính khách quan cho c ả bên m u a và bên bán. Công tơ tại h ộ m u a bán đ i ệ n l ớ n p hải đ ặt trong h ộ p h o ặ c tủ riêng có khóa, niêm phong, c ặp chì. Các cu ộ n t h ứ c ấp đ o lường c ấp đ i ện cho công t ơ ph ải là cu ộ n riêng b i ệt. Cáp n ố i từ th i ết b ị đ o lường đ ến công t ơ ph ải là cáp riêng và có b ọ c kim và p h ải có niêm phong, cặp chì t ại các v ị trí đ ấu n ố i. I.5.28. Ph ả i đ ặ t công t ơ ở b ả n g đ iệ n , t ủ đi ệ n ho ặ c tron g h ộ p v ữn g ch ắ c . Ch o phép đ ặ t công t ơ trên b ả n g ki m l o ạ i , b ả n g đá ho ặ c b ả n g nh ự a . Không đ ặ t công t ơ trên b ả n g gỗ . H ộ p đ ấ u dây công t ơ đ ặt cách m ặt s àn từ 1,4 đ ến 1,7 m . I.5.29. N h ữ n g n ơ i d ễ b ị va c h ạ m , bụ i b ẩ n, nhiều n g ư ờ i qua lại hoặc d ễ bị tác đ ộ ng từ bên ngoài, công t ơ p h ải đ ư ợ c đ ặt t rong t ủ h o ặ c h ộ p có khóa, có niêm phong, có c ử a s ổ kính nhìn rõ m ặt s ố công t ơ . Có t h ể đ ặt chung nhiều công t ơ vào m ộ t tủ h o ặc h ộ p, h o ặc đ ặt chung v ớ i b i ế n dòng h ạ áp. I.5.30. Vi ệ c đ ấu dây vào công t ơ ph ải theo các yêu c ầ u nêu trong Ch ư ơ ng II.1 - P h ầ n II và Chương IV.4 - P h ần IV. I.5.31. Dây đ ấu m ạch công t ơ đư ợ c nố i k ể cả nố i h à n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.5.33. Kho ảng cách gi ữ a p h ần d ẫn đ i ện trên bảng đ i ệ n có đ ặt công tơ và b i ến dòng ph ải theo các yêu c ầu nêu trong Đ i ều III.1.14 - Ph ầ n III. I.5.34. T r ong lư ớ i h ạ áp, khi đ ặt công tơ và b i ến dòng ở gian nguy h i ểm ho ặ c rất nguy h iể m , ph ải n ố i v ỏ công tơ và v ỏ b iến dòng v ớ i dây nố i đ ất (dây trung tính) b ằng dây d ẫ n đ ồ ng riêng b i ệt. I.5.35. Khi có 2 công t ơ trở lên đ ặ t g ần nh a u, p h ải có nhãn ghi đ ịa c h ỉ t ừ ng công t ơ . Trong nhà máy đ i ện h o ặc trạm đ i ện có 2 công t ơ trở lên, phải có nhãn ghi đ ị a c h ỉ t ừ ng công t ơ . Công tơ k i ể m tra ( k ỹ th u ậ t) I.5.36. T r ong xí nghiệp công ngh i ệp, cơ quan, nhà máy đ i ện và t r ạm đ i ện nên th ự c h iện v iệc đ ếm đ iện n ă n g k iểm tr a . Khi đ ặt công tơ kiểm tra không cầ n thoả th u ậ n v ớ i cơ quan cung ứ ng đ i ện. I.5.37. Trong nhà máy đ iện, nên đ ặt công tơ k i ểm tra c h o t ừ n g m ạch phát đ i ện và t ừ ng m ạch tự dùng. I.5.38. Trong trạm đ i ệ n, nên đ ặt công tơ k i ể m tra cho m ạch t ổ ng ở các cấp đ iện áp, t ạ i các m ạ ch không có công tơ thanh toán mà c ầ n p h ải kiểm tra. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi công t ơ th a nh toán đ ặt tại đ ầu đ ường dây c ủ a trạm ho ặc nhà máy đ i ệ n c ấ p cho xí nghiệp thì cho phép đ ặt công tơ kiểm tr a tại đ ầu vào xí nghiệp. I.5.40. Công tơ k iểm tra , b iến dòng, b iế n đ i ện áp k i ểm tra trong h ộ tiêu t h ụ l à tà i s ả n c ủ a bên mu a đ iện và do bên m u a đ i ện q u ản l ý . Công tơ k iểm tr a phải th o ả mãn các yêu c ầu c ủ a Đ iều I.5.13 và I.5.16. Chương I.6 ĐO ĐI Ệ N P h ạ m vi áp dụ ng I.6.1. Ch ương n à y áp dụng cho việc đ o đ i ệ n b ằ ng d ụ ng cụ đ o cố đ ịnh, không áp d ụng cho v i ệc đ o đ i ệ n trong phòng thí ngh i ệ m , đ o đ iện b ằ n g d ụ ng c ụ xách tay và d ụ ng cụ đ o c h ế đ ộ sự c ố . I.6.2. Các d ụ ng cụ đ o đ iện, ngo à i v i ệc th o ả mãn các qui đ ịnh trong c h ư ơ ng này còn ph ải th o ả mãn các yêu c ầu c ủ a nh à c h ế tạo. Yêu cầ u chung I.6.3. D ụ n g cụ đ o đ iện ph ải b ả o đ ảm các yêu c ầu cơ b ản sau đ ây: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ampemét không có s ố không ( 0 ) ở thang đ o, l ắp ở t r ạm phân p h ố i hạ áp và đ ộ ng c ơ đ iện, cho phép có cấp chính xác 4. 2. C ấ p ch ính xác c ủ a sun, đ iện t rở p h ụ và b i ến đ iện đ o l ường không đ ư ợ c n h ỏ h ơ n trị số ghi ở b ả ng I . 6.1. Bảng I.6.1: C ấp ch ính xác c ủ a sun, đ iện trở p h ụ và bi ế n đ iện đ o l ường Cấp chính xác của dụng cụ đo Cấp chính xác c ủa sun và điện trở p hụ Cấp chính xác c ủa b i ế n điện đo lường 1 1,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 1 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.6.4. Việc đ ấu c uộ n dòng điện c ủ a d ụ n g c ụ đ o và th i ết b ị b ảo v ệ v ớ i cu ộ n t h ứ cấp c ủ a b iến dòng c ấp đ iện cho công tơ th a nh toán p h ả i theo qui đ ị n h ở Đ iều I.5.17. I.6.5. T ại trạm phân p hố i h ạ áp không có ngư ờ i tr ự c, cho phép không đ ặt dụ n g cụ đo đ iện c h ỉ thị n h ư ng p h ả i có c h ỗ đ ể đ ấu d ụ ng c ụ k iểm tr a h o ặc k ẹp đ ư ợ c Ampe kìm. I.6.6. D ụ n g cụ đ o đ iện l o ại kim c h ỉ t h ị p h ải có v ạ c h đ ỏ c h ỉ trị s ố v ận hành đ ị n h m ứ c trên thang đ o. I.6.7. Dụ ng cụ đ o đ i ệ n có vạch “không” ở g i ữ a thang đ o thì p h ải có ghi rõ h ư ớ ng ở h a i phía v ạ c h “ không ” . I.6.8. D ụ n g cụ đ o đ iện ph ải có nhãn xác đ ịnh đ iểm đ o, trừ trường h ợ p đ ể cạnh đ iểm đ o trên sơ đ ồ n ổ i. I.6.9. Ngo à i v i ệc hiển thị đ ại lư ợ ng đ o trên m ặt đồ ng h ồ tại ch ỗ , trong t r ường h ợp riêng, đ ại lư ợ n g đó cầ n đ ư ợ c tự ghi h o ặc đ ư a vào b ộ n h ớ h o ặc truy ề n t ớ i v ị trí đ o xa, t hự c h i ện th e o yêu c ầu c ủ a quy trình v ận h à nh. Đo dòng điện I.6.10. P h ải đ o dòng điện xoay c h iều tại: 1. Các m ạch cần k iểm tra quá trình v ậ n h à n h m ộ t cách có hệ t hố ng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 . Các m ạ c h t h ứ c ấ p h o ặ c s ơ cấ p c ủ a máy b i ế n áp có dun g l ượn g t ừ 1MV A t r ở lên. Tron g m ạ c h c ủ a c u ộ n d ậ p h ồ qu a n g ph ả i có c h ỗ đ ể đ ấ u Ampemét t ự ghi ho ặ c xách tay. I.6.11. P h ải đ ặt Ampemét tự ghi n ế u quá trình công nghệ yêu cầu. I.6.12. P h ải đ o dòng điện m ộ t chiều tại: 1. Các m ạch c ủ a máy phát đ i ệ n m ộ t chiều và b ộ c hỉnh l ư u. 2. Mạch ắ c quy, p i n m ặt tr ờ i. 3. Mạch kích thích máy phát, máy bù và đ ộ n g cơ đ ồ ng bộ . I.6.13. P h ải đ ặt 3 Ampemét cho: • Máy phát đ iện xo a y ch i ều 3 pha có công s uất danh đ ị n h từ 200kW trở lên. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Đường dây có bù d ọ c. • Đường dây có t h ể v ậ n hành lâu dài ở c h ế đ ộ không toàn pha. • Đường dây 500kV. • Đường dây cấp cho lò đ iện h ồ qu a ng. Cho phép đ ặt m ộ t Ampemét v ớ i khóa c h u y ể n m ạch đ ể đ o 3 pha v ớ i máy phát đ iện có công s u ất tới 200kW. I.6.14. K h i c họ n Ampemét và b i ến dòng, p h ải tính đ ế n k h ả n ăng quá tải t ạ m t hờ i c ủ a m ạch đ ộ ng cơ khi k h ở i đ ộ ng. Biến dòng không đư ợ c bão hoà và Ampemét phả i c h ịu đư ợ c dòng k hở i đ ộ ng. I.6.15. Ampemét m ộ t chiều p h ải có thang đ o hai phía h o ặc công tắc đ ảo c ự c n ếu dòng đ iện đ o có t h ể đ ổ i chiều. I.6.16. Có t hể đ ấ u Ampemét xoay chiều tr ự c t i ếp vào th anh cái ho ặ c dây d ẫn, c h ỉ đ ấ u Ampemét x oay ch i ều qua b i ến dòng n ế u không đ ấ u tr ự c tiếp đ ư ợ c. I.6.17. Khi đ ấu tr ự c tiếp Ampemét vào m ạch trên 1kV xo a y ch i ều và trên 500V mộ t chiều, p h ải b ảo đ ảm các đ iều k iện sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Cách ly ph ầ n m a n g đ iện c ủ a Ampemét v ớ i đ ất b ằng các h đ iện c h ịu đ ư ợ c đ i ệ n áp t ư ơ n g ứ ng, h o ặc đ ặt tr ự c tiếp v à o đo ạ n t hanh d ẫ n gi ữ a hai s ứ cách đ i ệ n k ề nh a u và b ả o đ ảm k ho ả ng cách pha - pha và pha - đ ất c ủ a Ampemét. 3. Đế Ampemét p h ải s ơ n m àu đ ỏ và trên m ặt thang đ o p h ải có ký hiệu m àu đỏ c h ỉ đ iện áp cao. I.6.18. Ampemét đ ặt t ại thiết b ị đ iện m ộ t chiều có t h ể đ ấu tr ự c tiếp ho ặc đ ấ u qua sun. Đo đ i ệ n áp và k i ểm tra cách đ i ệ n I.6.19. P h ả i đ ặt d ụ n g c ụ đ o đ i ệ n áp ở : 1. T ừ ng phân đ o ạn th a nh cái đ iện áp xo a y ch i ều ho ặc m ộ t chiều khi phân đo ạn đó có t h ể làm v i ệc riêng b i ệt. Cho phép đ ặt m ộ t vônmét vớ i khóa chu y ể n m ạch đ ể đ o nhiều v ị trí pha. T ại trạm phân ph ối h ạ áp, có t h ể c h ỉ đ o đ iện áp h ạ áp nế u không có biến đ i ệ n áp phía cao áp. 2. Mạch xoay ch i ều và m ộ t chiều c ủ a máy phát đ iện, máy bù đồ n g b ộ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Tổ ắcquy, máy nạp và p h ụ n ạ p. 5. T r ong m ạch c ủ a c uộ n d ậ p h ồ quang. I.6.20. T ạ i các đi ể m nút k iể m t r a c ủ a h ệ t h ố n g đ iệ n , vônmét p hả i có cấ p chính xác không l ớ n hơ n 1,0. I.6.21. Trong l ư ớ i đ i ệ n 3 pha, thông t h ường đ ặt d ụ ng cụ đ o m ộ t đ i ệ n áp dây. Trong lư ớ i đ iện trên 1kV có t r ung tính n ố i đ ất hiệu qu ả (xem Đ iều I.7.16) đượ c phép đ o 3 đ iện áp dây b ằng m ộ t d ụ ng cụ đ o có khóa chu y ển m ạch. I.6.22. P h ải đ ặt b ộ k iểm tra cách đ iện trong l ư ớ i đ iện trên 1kV có dòng điện c h ạm đ ấ t n h ỏ , trong l ư ớ i đ iện đ ế n 1kV có trung tính cách ly và trong l ư ớ i đ i ệ n m ộ t chi ề u có đ iểm g i ữ a cách ly. B ộ k iểm tra cách đ iện có t h ể là đ ồng h ồ c h ỉ thị, d ụ ng c ụ ho ạt đ ộ ng theo nguyên lý r ơ l e ( h ệ t h ố ng tín h iệ u âm thanh, ánh sáng) hoặc p h ố i h ợ p cả hai l o ại trên. Bộ k iểm tra cách đ iện ph ải đ ạt các yêu cầu s au: • Bảo đ ảm phá t h i ện c h ạm đ ất khi lư ớ i v ận hành riêng r ẽ cũng n h ư khi có liên h ệ qua máy biến áp đ ấ u sao - tam giác. • Bả o đ ả m tâm c h ạ m đ ấ t d ễ d à n g tron g t r ường h ợ p trạ m có h oặ c không có ngư ờ i tr ự c. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.6.23. B ộ kiểm tra cách điện trong lư ớ i đ ến 1kV và trong lư ớ i đ i ệ n m ộ t chiều p h ải xác đ ịnh đ ư ợ c t rị số đ iện trở cách đ iện, khi c ầ n có kèm báo tín h i ệu âm t h anh, ánh sáng khi m ứ c cách đ i ệ n g iảm t h ấp d ư ớ i trị số đ ặt. I.6.24. Không cầ n đ ặt b ộ k iểm tra cách đ iện ở m ạch đ iện m ộ t chi ề u đ ơ n g iản và không qu a n tr ọ ng, các m ạch m ộ t chiều đ iện áp t ớ i 48V. P h ải đ ị n h k ỳ k iểm tra cách đ iện các m ạch này b ằ ng vônmét. I.6.25. Cho phép dùng vônmét đ ể k iểm tr a đ ị n h k ỳ cách điện m ỗ i c ự c v ớ i đ ất c ủ a các m ạch kích thích các máy đ iện quay. Có t h ể dùng m ộ t vônmét có khóa chu y ể n m ạch đ ể k iểm tra cách đ iện m ộ t s ố đ iểm trên m ạch kích thích. I.6.26. P h ả i dùng b i ến đ iện áp m ộ t pha h o ặ c ba pha n ăm t rụ đ ể đ ấu vônmét k i ểm tra cách đ iện. C uộ n cao áp c ủ a biến đ iện áp p h ải đ ấu hình sao có trung t ính n ố i đ ất. Đ ể c ấ p đ iệ n c h o c ả m ạc h k i ể m tr a các h đ i ệ n v à m ạ c h đ o lường t ừ m ộ t bi ế n đ i ệ n áp thì c ầ n p h ả i có h a i c uộ n t h ứ c ấ p , m ộ t c uộ n đ ấ u hình sa o v à m ộ t c uộ n đ ấ u t a m giá c h ở. Đo công su ấ t I.6.27. P h ải đ o công suất theo các yêu cầu sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Đ o công suất tác d ụ ng đ ố i vớ i t ừ ng máy biến áp và đường dây 6kV trở lên c ấp đ iện tự dùng cho nhà máy đ i ện. 3. Đ o công suất p h ả n kháng c ủ a máy bù đồ n g b ộ và tụ bù 25M V Ar trở lên. 4. Đ o công s u ất tác dụ ng và công suất p h ản kháng c ủ a MBA tăng áp hai cu ộn dây c ủ a nhà máy đ iện. Đ o công suất tác dụ ng và công s u ất p h ản kháng ở phía hạ áp và trung áp c ủa MBA tăng áp ba cu ộ n dây ( k ể cả máy b iến áp tự ng ẫ u có s ử d ụ ng c u ộ n dây th ứ ba) c ủ a nhà máy đ iện. Đ ố i v ớ i MBA làm việc trong k h ố i vớ i máy phát đ iện, v iệc đ o công s u ất phía hạ áp th ự c hiện ở m ạch máy phát đ iện. 5. Tại các t r ạm b i ến áp g i ảm áp , đ o công s u ất tác d ụ ng và công s u ất p h ản kháng cho t ừ ng máy b iế n áp 110kV t r ở lên, đ ố i vớ i các máy b i ến áp khác c h ỉ cần đ o công s u ất tác d ụ ng. Đ ố i vớ i máy biến áp ba c u ộ n dây g i ảm áp - đ o phía trung áp và hạ áp . Đ ố i vớ i máy biến áp hai cu ộ n dây giảm áp - đ o phía hạ áp . Không cần đ o công suất các máy b i ến áp phân p h ố i hạ áp . Tại n h ữ ng máy b i ế n áp k h ố ng c h ế công s u ấ t theo mùa thì p h ải có c h ỗ đ ấu đ ồ n g h ồ di độ ng. 6. Đường dây 110kV trở lên có dòng công suất từ hai phía, k ể cả máy c ắt m ạ ch vòng - đ o công s u ất tác d ụ ng và p h ản kháng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.6.28. P h ả i dùng d ụ n g c ụ đ o có than g đ o ha i phía đ ố i vớ i m ạc h có h ướn g công s u ấ t tha y đ ổ i. Đo t ầ n s ố I.6.29. P h ải đ o tần s ố ở : 1. M ỗ i phân đ o ạn c ủ a thanh cái đ iện áp máy phát đ i ệ n. 2. T ại đ ầ u ra máy phát đ iện c ủ a k h ố i. 3. M ỗ i h ệ t h ố ng th a nh cái đ iện áp cao c ủ a nhà máy đ iện. 4 . Các nút có k h ả năn g phân ch i a h ệ t hố n g đ i ệ n r a các phầ n là m v i ệ c không đ ồ n g b ộ . I.6.30. P h ải đ ặt tần s ố k ế tự ghi ở : 1. N h à máy đ iện có công s u ất từ 200MW trở lên trong h ệ t hố ng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.6.31. Sai số tu y ệt đố i c ủ a tần s ố k ế tự gh i ở các nhà máy đ iện tham gia đ iều tầ n không đ ư ợc quá ±0 , 1Hz. Đo l ường khi hoà đ ồ n g b ộ I.6.32. Để hoà đ ồ ng b ộ chính xác, c ần có nh ữ ng dụ n g c ụ sau đ ây: • Hai vônmét hoặc m ộ t vônmét kép. • Đ ồ ng b ộ k ế h o ặc vônmét chỉ không. • Hai tần s ố k ế h o ặc m ộ t tần s ố k ế kép. • R ơ le c h ố ng hoà sai (r ơ le hoà đồ ng bộ ). Đ ặ t d ụ ng c ụ đ o đ i ệ n I.6.33. P h ải đ ặt d ụ n g c ụ đ o đ iện trên bảng kim l o ại h o ặc b ảng cách đ iện, trừ b ảng g ỗ . Thông thường phải đ ặt d ụ ng c ụ đ o đ iện ở trong nhà, c h ỉ đư ợ c đ ặt ngoài t r ờ i khi nhà c h ế tạo cho phép. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 D ụ n g c ụ t ự gh i đ ư ợ c đ ặ t sa o ch o đ ường ti m ngan g c ủ a chúng các h sà n t ừ 0,6 m đ ế n 2,0 m . I.6.34. Không p h ả i n ố i đ ấ t v ỏ dụn g c ụ đ o đ i ệ n lắ p trên k ế t cấ u ki m l o ạ i đã đư ợ c n ố i đ ấ t. I.6.35. D ụ ng c ụ đ o đ i ệ n ph ải đ ặt ở môi tr ường xung quanh phù h ợ p v ới yêu c ầ u c ủ a nh à c h ế t ạ o hoặ c ở c h ỗ d ễ đ ọ c , đ ủ ánh sáng , m ặ t kín h không b ị lóa d o p h ả n ch iế u. Chương I.7 N Ố I Đ Ấ T P h ạ m vi áp dụ ng và đ ịnh nghĩ a I.7.1. C h ư ơng n à y áp d ụ ng cho th i ết kế và lắp đ ặt trang bị nố i đ ất củ a các thiết bị đ i ện làm v i ệc vớ i đ iện xoay ch i ều h o ặc m ộ t chiều ở m ọ i cấp đ iện áp. I.7.2. Hiện tư ợ n g c h ạm đ ất là hiện tượng tiếp xúc g i ữ a b ộ ph ậ n m a n g đ iện c ủ a thiết b ị đ iện v ớ i k ế t cấu không cách điện vớ i đ ất, h o ặ c tr ự c tiếp vớ i đ ất. Hiện t ượng c h ạm v ỏ l à h i ện tượ n g c h ạm đ i ệ n x ảy ra trong các máy móc, thiết bị g i ữ a các b ộ p h ậ n m ang đ iện v ớ i v ỏ thiết b ị đã đượ c nố i đ ất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.4. Đ iện c ự c n ố i đ ất là các vật d ẫn đ iện h a y nhóm các vật d ẫ n đ i ệ n đ ư ợ c liên kết vớ i nh a u, chôn d ư ớ i đ ất và t i ếp xúc tr ự c tiếp vớ i đ ất. I.7.5. Dây n ố i đ ất là dây hoặc thanh d ẫ n b ằ ng kim l o ại đ ể nố i các b ộ p h ậ n c ầ n nố i đ ất c ủ a thiết b ị đ iện v ớ i đ i ện c ự c n ố i đ ất. I.7.6. N ố i đ ất cho b ộ ph ậ n nào đó c ủ a thiết b ị đ i ệ n là n ố i b ộ ph ậ n đó v ớ i trang bị n ố i đ ất. I.7.7. Đ i ệ n áp vớ i đ ất khi c h ạm vỏ là đ iện áp g i ữ a v ỏ vớ i vùng đ ất có đ i ệ n t h ế b ằng không. I.7.8. Đ iện áp trên trang bị n ố i đ ất l à đ i ện áp gi ữ a đ iểm dòng điện đ i vào c ự c n ố i đ ất và vùng đ i ệ n t h ế "không" khi có dòng điện t ừ đ i ện c ự c n ố i đ ất tản vào đ ất. I.7.9. Vùng đ iện t h ế "không" là vùng đ ất ở ngoài p h ạm v i c ủ a vùng tản c ủ a dòng điện c h ạm đ ất. I.7.10. Đ iện trở c ủ a trang bị n ố i đ ất (điện trở n ố i đ ất) là t ổn g đ iện trở c ủ a các đ iện c ự c nố i đ ất, dây nố i đ ất và đ iện trở tiếp xúc g i ữ a chúng. I.7.11. Dòng điện c h ạ m đ ất là dòng điện truyền x uố n g đ ất qua đ iểm c h ạm đ ất. I.7.12. Th i ết b ị đ iện có dòng điện chạm đ ất lớn là th i ết b ị có điện áp cao h ơ n 1kV và dòng điện c h ạm đ ất m ộ t pha l ớ n h ơ n 500A. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.14. Trung t ính n ố i đ ất tr ự c tiếp là đ iểm trung tính c ủ a máy b i ến áp hoặc c ủ a máy phát đ iện đư ợ c nố i tr ự c tiếp v ới trang bị n ố i đ ất h o ặc đư ợ c n ố i v ớ i đ ất qua m ột đ iện trở n h ỏ (thí dụ n h ư máy biến dòng v.v.). I.7.15. Trung tính cách ly là đ iểm trung tính c ủ a máy biến áp ho ặ c của máy phát đ i ệ n không được n ố i vớ i trang bị n ố i đ ất hoặc đư ợ c n ố i v ớ i trang bị n ố i đ ất qua các th i ết bị tín h i ệu, đ o l ường , b ảo v ệ, c u ộ n d ậ p h ồ quang đã đ ư ợ c n ố i đ ất h o ặ c th i ết b ị tư ơ n g t ự khác có đ iện trở l ớ n. I.7.16. Trung t ính n ố i đ ất hiệu quả là trung t ính c ủ a m ạng đ i ệ n ba pha đ i ệ n áp l ớ n h ơ n 1kV có h ệ số quá đ iện áp khi n g ắn m ạch c h ạ m đ ất không l ớ n h ơ n 1,4. H ệ s ố quá đ iện áp khi ngắn m ạch c h ạm đ ất trong m ạng đ i ện ba pha là t ỷ s ố g i ữ a đ i ệ n áp c ủ a pha không b ị sự cố khi có n g ắn m ạch chạm đ ất và đ iện áp pha đó tr ư ớ c khi có ng ắ n m ạch c h ạm đ ất. I.7.17. Dây trung tính là dây d ẫ n c ủ a m ạch đ iện n ố i t r ự c tiếp v ới đ i ểm trung tính c ủ a máy b iến áp h o ặc c ủ a máy phát đ i ện. a. Dây trung tính làm v i ệc (còn g ọ i là dây " không " làm v i ệ c ) là dây dẫn đ ể c ấ p đ iện cho th i ết b ị đ iện. Trong l ư ớ i đ iện ba pha 4 dây, dây này đư ợ c n ố i v ớ i đ iểm trung t ính n ố i đ ất t r ự c tiếp c ủ a máy biến áp h o ặc máy phát đ iện. Vớ i ng u ồ n đ iệ n m ộ t pha , dây trun g tính là m v i ệ c đượ c n ố i vớ i đ ầ u r a n ố i đ ấ t tr ự c tiếp. Vớ i nguồ n đ iệ n m ộ t chi ề u , dây nà y đượ c nố i và o đ i ể m g i ữ a nố i đ ấ t t r ự c t i ế p c ủ a nguồn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b. Dây t r ung tính b ảo v ệ (còn g ọ i là dây "không" b ả o v ệ) ở các th i ết b ị đ i ệ n đ ế n 1kV là dây d ẫn đ ể n ố i nh ữ ng b ộ ph ậ n cần n ố i vớ i đ iểm trung tính n ố i đ ất tr ự c tiếp c ủ a máy biến áp h o ặc máy phát trong lư ới đ iện ba pha. Đ ố i vớ i ngu ồ n m ộ t pha, dây n à y đ ư ợ c n ố i v ớ i m ộ t đ ầu ra tr ự c t i ếp n ối đ ất. Đ ố i vớ i ng u ồ n m ộ t chi ề u , dây n à y đ ư ợ c n ố i và o điể m g i ữ a n ố i đ ấ t tr ự c tiế p c ủ a ng u ồ n. (Xem Phụ l ụ c 1 . 7.1) I.7.18. Cắt b ảo v ệ là cắt tự đ ộ ng b ằng h ệ t h ố ng b ảo v ệ tất cả các pha h o ặc các c ự c khi có sự cố x ả y ra t ại m ộ t b ộ p h ận t r ong lư ớ i đ iện v ới t h ờ i gian cắt không quá 0 , 2 giây tính t ừ t hờ i đ iểm phát sinh dòng c h ạm đ ất m ộ t pha. I.7.19. Cách đ iện kép là s ự phố i h ợ p g i ữ a cách đ iện l à m v i ệc (chính) v à các h đ i ệ n b ả o v ệ (p h ụ ) (xe m Đ i ề u I.1.4 6 ữ 48) . V i ệ c ph ố i hợ p n à y ph ả i đ ả m b ả o s a o c h o kh i có h ư hỏn g ở m ộ t tron g ha i lớ p các h đ i ệ n thì cũng không gây ngu y hi ể m k h i ti ế p xúc. Yêu cầ u chung I.7.20. Th i ết bị đ iện có đ iện áp đ ến 1kV và cao h ơ n p h ải có m ộ t trong các b i ện pháp b ảo v ệ sau đ ây: n ố i đ ấ t, nố i trung tính, cắt b ảo v ệ, máy biến áp cách ly, dụng đ iện áp t h ấ p, cách đ i ệ n kép, đ ẳ ng áp nhằm m ụ c đ ích đ ảm b ảo a n to à n cho n g ư ờ i trong các chế đ ộ làm v iệ c của lư ớ i đ iện, b ảo vệ c h ố ng sét cho t h i ết b ị đ iện, b ả o v ệ quá đ i ệ n áp n ộ i b ộ . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 N ếu sử d ụ ng các k ết c ấu kim loại này có đ iện trở nố i đ ấ t đ áp ứ ng đư ợ c yêu cầ u theo qui đ ị n h v ề n ố i đ ất thì không cần đ ặt trang bị n ố i đ ất riêng. I.7.21. Nên sử d ụ ng m ộ t trang bị nố i đ ất chung c h o các th i ết bị đ i ệ n có c h ứ c n ăng khác nh a u và đ i ệ n áp khác nhau. Ngoại trừ m ộ t s ố t rường h ợ p chỉ đ ư ợ c phép khi đ áp ứ ng n h ữ ng yêu c ầu ri êng đã quy đ ị n h c ủ a quy p h ạm n à y. Đ iện trở c ủ a trang bị nố i đ ất chung phải th o ả mãn các yêu c ầu c ủ a thiết bị và b ắt b u ộ c p h ải n h ỏ h ơ n ho ặc b ằ ng đ iện t r ở n hỏ n h ất c ủ a m ộ t trong các thi ế t b ị đó . I.7.22. K h i th ự c hiện nố i đ ất h o ặ c cắt b ảo v ệ theo yêu c ầu c ủ a quy p h ạm n à y g ặp khó kh ă n v ề kỹ th u ật h o ặc khó th ự c hiện đư ợ c, cho phép sử d ụ ng các th i ết b ị đ iệ n có sàn cách đ i ệ n Cấu tạo c ủ a sàn cách đ iện ph ải đ ảm b ảo là chỉ khi đứ ng trên sàn cách đ i ệ n mớ i có t h ể tiếp xúc đư ợ c v ớ i b ộ p h ậ n không n ố i đ ất. N goài ra phải l o ại trừ k h ả n ă ng tiếp xúc đ ồ n g t h ời gi ữ a các phần không n ố i đ ất c ủ a thi ế t b ị này với ph ầ n có n ố i đ ất c ủ a thiết b ị khác hoặc vớ i các ph ầ n k ết c ấ u c ủ a toà nhà. I.7.23. Đ ố i v ớ i l ư ớ i đ iện đ ế n 1kV có trung tính n ố i đ ất tr ự c tiếp p h ải đ ảm bảo k h ả n ăng t ự đ ộ ng c ắt đ iện c h ắc c h ắ n, vớ i t h ờ i gian c ắt n g ắ n nh ất nhằm cách ly phầ n tử b ị h ư hỏ ng ra kh ỏ i lư ớ i đ i ệ n khi có h i ện t ượ n g c h ạm đ iện trên các bộ p h ậ n đ ư ợ c nố i đ ất. Để đ ảm b ảo yêu cầ u trên, đ iểm trung tính c ủ a máy biến áp phía h ạ áp đ ế n 1kV p h ải đư ợ c n ố i v ớ i c ự c nố i đ ất bằng dây n ố i đ ất; vớ i lư ớ i đ iệ n m ộ t chiều ba dây thì dây g i ữ a phải đ ư ợ c n ố i đ ất tr ự c tiếp. Vỏ củ a các th i ết b ị này phải đư ợ c n ố i v ớ i dây trung t ính n ố i đ ất. Khi vỏ c ủ a t h iết bị không n ố i v ớ i dây trung tính n ố i đ ất thì không đư ợ c phép n ố i đ ất v ỏ thiết b ị đó . I.7.24. Đ ố i vớ i máy biến áp có trung tính cách ly và máy b i ến áp có cu ộ n d ập h ồ qu a ng v ớ i đ iện áp c a o h ơ n 1k V p h ải đ ảm b ả o kh ả n ă ng phát h iệ n và xác đ ị nh nh a nh chúng ph ầ n tử b ị hư h ỏ ng b ằng cách đ ặt thiết b ị k iểm tr a đ iện áp từng pha và phân đ o ạn lư ớ i đ iện, khi c ần th i ết, p h ải có tín h i ệu ch ọ n l ọ c h o ặc b ảo v ệ đ ể báo tín hiệu hay c ắt tự đ ộ ng nh ữ ng p h ầ n tử b ị hư h ỏ ng. I.7.25. Đ ố i v ớ i thiết bị đ iện đ i ệ n áp đ ến 1kV, cho phép s ử d ụ ng đ i ể m trung tính n ố i đ ất tr ự c tiếp h o ặc cách ly. Nên áp dụ ng k iể u trung tính cách ly cho th i ết b ị đ i ệ n khi có yêu cầu an to à n cao, vớ i đ i ề u k iện: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b. Có t h ể phát h i ện nhanh và s ử a c hữ a k ị p t h ờ i khi có c h ạm đ ất h o ặc có thiết b ị tự đ ộ ng cắt b ộ ph ậ n c h ạm đ ất. Trong lư ớ i đ iện xoay ch i ều 3 pha 4 dây hoặc lư ớ i đ i ện m ộ t ch i ều 3 dây, bắt b u ộ c p h ải n ố i đ ất tr ự c tiếp đ iểm trung tính. Đ ố i vớ i th i ết bị đ iện 3 pha đ iện áp d a nh đ ịnh 500V hoặc 660V phải cách ly đ iểm trung tính. I.7.26. L ư ớ i đi ệ n 3 ph a ho ặ c 1 ph a đ iệ n áp đ ế n 1k V trun g tính các h l y có liên h ệ với l ướ i đi ệ n có đ iệ n áp ca o hơ n 1k V qu a máy b i ế n áp , ph ả i đ ặ t t h i ế t b ị b ả o v ệ đán h thủn g các h đi ệ n t ạ i đ i ể m trun g tính ho ặ c t ạ i dây ph a đ iệ n áp th ấ p c ủa máy biế n áp đ ể đ ề phòng ngu y hi ể m kh i b ị h ư hỏn g các h đ iệ n g i ữ a c uộ n dây ca o áp v à c u ộ n dây h ạ áp. I.7.27. Trong nh ữ n g t rường h ợ p sau đ ây ph ải có b i ện ph áp b ảo v ệ đ ặc biệt đ ể tự đ ộ ng c ắt các thiết b ị khi x ảy ra h i ện tượ n g c h ạm v ỏ : a. Lư ớ i đ i ệ n có đ iểm trung tính cách ly và có yêu c ầ u cao về a n t o à n đ i ệ n (trong khai thác h ầm mỏ v.v.). b. Lư ớ i đ i ệ n có trung tính n ố i đ ất tr ự c tiếp và có đ iện áp đ ến 1kV. Để thay t h ế cho v i ệc n ố i v ỏ thiết b ị vớ i trung tính n ố i đ ất, cần ph ải đ ặt trang bị nố i đ ất th o ả mãn yêu c ầu n h ư đố i vớ i m ạng có trung tính cách ly. c. Đ ố i vớ i thiết bị di đ ộ ng n ếu việc nố i đ ất không có k h ả n ă ng th o ả mãn yêu c ầu c ủ a quy p h ạm n à y. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.29. Để đ ảm b ảo an toàn, các th i ết b ị đ iện có dòng điện chạm đ ấ t lớn p h ải t hự c hiệ n lư ớ i san b ằ n g đ iện áp (trừ các thiết b ị đ iện ở trạm c ộ t 35kV trở x u ố ng). I.7.30. Để đ ảm bảo trị số đ i ệ n trở n ố i đ ất t h eo qui đ ịnh t rong s u ố t n ă m , khi th i ết k ế n ố i đ ất p h ải tính t r ư ớ c s ự t h a y đổ i đ iện trở s u ất c ủ a đ ất (thay đổ i theo t h ờ i t i ết). Để đ ảm bảo yêu cầu trên, trong tính toán p hả i đư a v à o hệ số hiệu c h ỉnh t u ỳ theo trạng thái đ iện trở s u ất c ủ a đ ất tại t hờ i đ iểm t iến h à n h đo. N h ững b ộ p h ậ n p h ả i n ố i đ ấ t I.7.31. P h ả i nố i đ ất các bộ p h ận b ằng kim l o ại c ủ a các máy móc, th i ết b ị đ iện ở gian s ản xu ất cũng n h ư ngoài tr ờ i. Nh ữ n g b ộ p h ận cần n ố i đ ất bao gồ m: a. Vỏ máy đ iện, vỏ máy biến áp , khí cụ đ i ệ n, c ộ t ĐDK, thiết b ị chiếu sáng v.v. b. Bộ truy ề n độ n g c ủ a thiết b ị đ iện. c. C uộ n t h ứ c ấ p c ủ a máy b i ế n áp đ o l ường ( máy bi ế n dòng , máy b iế n đ i ệ n áp). d. Kh ung kim loại c ủ a tủ phân phối đ iệ n , b ả n g đ i ề u kh i ể n , b ả n g đ i ệ n v à t ủ đi ệ n, cũng nh ư các b ộ ph ậ n có th ể m ở h o ặ c tháo r a đư ợ c n ế u nh ư trên đó có đ ặ t thiế t b ị đ i ệ n đi ệ n áp trên 42 V x o a y c h i ề u h o ặ c trên 110 V m ộ t ch i ề u. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 f. Thiết b ị đ iện đ ặt ở p h ần di độ n g c ủ a máy và các c ơ cấ u. g. Vỏ kim l o ại c ủ a máy đ iện di đ ộ ng h o ặc c ầm ta y . N h ững b ộ p h ậ n không phải n ố i đấ t I.7.32. N hữ n g b ộ p h ận không yêu c ầu n ố i đ ất: a. Thiết b ị đ iện có đ iện áp xoay ch i ều đ ế n 380V hoặc có đ iện m ộ t chiều đ ến 440V và các thiết bị đó đ ư ợ c đ ặ t trong gian ít nguy hiểm ( x e m Đ iều I.1.12); ng h ĩa là các phòng khô ráo và có sàn dẫn đ i ện kém (n h ư gỗ , n h ự a đ ường ) h o ặc trong các gian phòng s ạch sẽ và khô r áo (như phòng thí ngh i ệ m , văn phòng). Ghi chú : N h ữ ng thiết b ị đ iện trên phải n ố i đ ất nếu trong khi làm việc, n g ư ờ i có t h ể cùng m ộ t lúc tiếp xúc v ớ i th i ết b ị đ iện và v ớ i b ộ p h ận khác có nố i đ ất. b. Thiết b ị đ ặt trên kết cấu kim l o ại đã đư ợ c n ố i đ ất n ế u đ ảm b ảo tiếp xúc đ iệ n t ố t tại m ặ t tiếp xúc củ a kết cấu đó ( m ặt t i ếp xúc n à y p hải đ ư ợ c cạo s ạch, làm nh ẵ n và không đ ư ợ c quét s ơ n). c. Kết cấu đ ể đ ặt cáp v ớ i đ iện áp b ất k ỳ và có v ỏ b ằ ng kim l o ại đã đư ợ c nố i đ ất ở cả hai đ ầu. d. Đường ray đ i ra ngoài khu đ ất c ủ a tr ạ m phát đ iện, trạm b i ến áp, tr ạ m phân p h ố i và các t r ạm đ iện c ủ a xí nghiệp công ngh i ệp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 f. N h ữ ng b ộ p h ận có t hể tháo ra hoặc m ở ra đ ư ợ c c ủ a khung kim l o ại các b uồ ng phân p hố i, t ủ , rào c h ắ n ng ă n cách các t ủ đ i ệ n, các c ử a ra vào v . v. n ếu n h ư trên các b ộ p h ậ n đó không đ ặt thiết b ị đ iện h o ặc thiết b ị đ iện lắp trên đó có đ i ệ n áp xo a y ch iề u đ ến 42V và đ iện áp mộ t chiều đ ến 110V. g. K ết cấu kim loại trong gian đ ặt ắcquy có đ iện áp đ ế n 220V. Cho phép t h ự c hiện n ố i đ ất cho đ ộ ng cơ đ i ện và máy móc riêng l ẻ ở trên các máy cái h o ặc thiết bị khác b ằng cách n ố i đ ất tr ự c tiếp máy cái hoặc thiết bị khác n ếu đ ảm bảo tiếp xúc c h ắc chắn g i ữ a đ ộ ng cơ h o ặc máy móc riêng l ẻ v ớ i máy cái hoặc thiết b ị khác. N ố i đ ấ t th i ế t bị đ i ệ n đ i ệ n áp trên 1kV trung tính n ố i đ ấ t h i ệ u qu ả I.7.33. Đ ố i vớ i thiết b ị đ iện đ iện áp trên 1kV trung tính n ố i đ ất hiệu q u ả (xe m Điề u I.7.16), ph ả i đ ảm bảo trị s ố đ iện trở nố i đ ất h o ặc đ i ệ n áp t i ếp xúc, đồ ng t h ờ i ph ải đ ảm b ảo đ i ệ n áp trên trang b ị nố i đ ất (theo Đ iều I . 7.35) và các biện ph áp k ết cấu (theo Đ iều I . 7.36). I.7.34. Đ iện trở c ủ a trang bị n ố i đ ất ở vùng có đ iện trở s u ất c ủ a đ ấ t không quá 50 0 W m không được l ớ n h ơ n 0, 5 W (trong b ất c ứ t h ờ i gian n à o trong năm, có tính đ ến đ iện trở nố i đ ất tự nh iên ( Ở vùng đ iện trở s u ất c ủ a đ ất l ớ n h ơ n 50 0 W m x e m Đ iều I . 7.41 đ ế n I.7.45). Yêu cầ u này không áp d ụ ng cho trang b ị nố i đ ất c ủ a c ộ t ĐDK và trạm 35kV trở x u ố ng. Đ ố i vớ i trạm 35kV t r ở x u ố ng, áp dụ n g t h e o Đi ề u I.7 . 46 ( kể cả nố i đ ất hi ệ u qu ả). I.7.35. Đ i ệ n áp trên trang b ị nố i đ ất khi có dòng điện ng ắ n m ạch c h ạm đ ất c h ạy qua không được lớn h ơ n 10kV. T r ong t r ường h ợ p l o ại trừ đư ợ c k h ả n ăng tru y ền đ iện từ tr a ng bị nố i đ ất ra ngoài phạm vi các nhà và hàng rào bên ngoài các th i ết b ị đ iện thì cho phép đ iện áp trên trang b ị n ố i đ ất lớn hơ n 10kV. Khi đ i ện áp trên trang bị n ố i đ ấ t lớn h ơ n 5kV phải có b i ện pháp bảo v ệ cách đ iện cho các đường cáp thông t in và h ệ t h ố ng đ i ề u kh i ển từ xa t ừ thiết bị đ iện đ i ra và các b i ện pháp ng ă n n g ừ a truy ề n đ iện t h ế nguy h i ểm ra ngoài p h ạm v i c ủ a thiế t b ị đ i ện. I.7.36. Để san bằng đ i ện t h ế và đ ảm b ảo v iệc nố i thiết b ị đ iện vớ i hệ t h ố ng đ iện c ự c nố i đ ất, trên d i ện tích đ ặt thiết b ị đ iện p h ải đ ặt các đ iện c ự c nố i đ ất n ằm ngang theo ch i ều dài và c h iều r ộ ng c ủ a d i ện tích đó và n ố i chúng v ớ i nhau th à nh l ư ớ i nố i đ ất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các đ iện c ự c n ố i đ ất theo chiều r ộ ng phải đ ư ợ c đ ặt ở n h ữ ng v ị trí thu ậ n tiệ n g i ữ a các th i ết b ị đ iện ở đ ộ sâu 0 , 5 đ ến 0,7 m . Khoảng cách g i ữ a chúng nên lấ y tăng lên kể từ chu vi đ ến t r ung t âm c ủ a lưới nố i đ ất. Khi đó kho ả ng cách đ ầ u tiên và kh o ảng cách t i ếp theo kể từ chu vi không đư ợ c v ư ợ t quá 4,0; 5,0; 6 , 0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 và 20 , 0 m . Kích thư ớ c c ủ a ô lưới nố i đ ất t i ếp giáp v ớ i c h ỗ n ố i đ i ể m trung t ính máy b i ến áp l ự c và dao t ạo ng ắ n m ạch v ớ i t rang bị n ố i đ ất không đư ợ c v ư ợ t quá 6x6 m 2 . Trong m ọ i trường h ợ p, kh o ảng cách g i ữ a các đ iện c ự c n ằm ngang không đư ợ c l ớ n hơ n 30m. Các đ iện c ự c n ằm ngang p h ải đư ợ c đ ặt theo biên c ủ a diện tích đ ặt trang bị n ối đ ất sao cho tạo thành m ạch vòng khép kín. N ếu m ạch vòng n ố i đ ất b ố trí tr o ng phạm vi hàng rào phía ngoài c ủ a thiết b ị đ iện thì dư ớ i c ử a ra vào, sát vớ i đ iện c ự c n ằm ng a ng ngoài cùng c ủ a m ạch vòng phải đ ặt thêm hai c ọ c n ố i đ ất đ ể sa n b ằng đ iện t h ế. Hai c ọ c n ố i đ ất n à y ph ải có c h i ều dài t ừ 3 đ ến 5m và kháng cách g i ữ a chúng b ằng chi ề u r ộ ng c ửa ra vào. I.7.37. Việc lắp đ ặt trang b ị n ố i đ ất p h ải th o ả mãn các yêu c ầu sau: • Các dây nố i đ ất thiết b ị ho ặc k ết cấu v ớ i c ự c nố i đ ất p h ả i đ ặt ở đ ộ sâu không n h ỏ h ơ n 0 , 3 m . • P h ải đ ặt m ộ t m ạch vòng n ố i đ ất nằm ngang bao quanh c h ỗ n ố i đ ất trung tính c ủ a máy biến áp l ự c và dao tạo ngắn m ạch. • Khi trang b ị nố i đ ất v ư ợ t ra ngoài phạm vi h à ng rào t h i ết b ị đ iện thì các đ iệ n c ự c n ố i đ ất n ằm ng a ng ở phía ngoài diện tích đ ặt thiết b ị đ iện p h ả i đượ c đ ặt ở đ ộ sâu không nhỏ h ơ n 1m. Mạch vòng nố i đ ất ngoài cùng trong t r ường hợ p này nên có d ạ ng đ a giác có góc tự h o ặc có góc l ớ n. I.7.38. H à ng rào bên ngoài c ủ a thiết b ị đ iện không p h ả i n ố i đ ất v ớ i trang b ị nố i đ ất. N ếu có Đ DK đ iện áp 110kV t r ở lên t ừ thiết b ị đ i ra thì hàng r à o n à y phải đượ c nố i đ ất b ằ ng các c ọ c n ố i đ ất có ch i ều dài t ừ 2 - 3 m v à đ ượ c chôn sâu cạ n h các tr ụ c ủ a hàn g rà o the o toà n b ộ ch u v i v à các h nha u t ừ 2 0 - 50 m m ộ t c ọc . Không yêu cầ u đ ặ t c ọ c nố i đ ấ t nà y đố i vớ i hàn g rà o có các t r ụ b ằ n g ki m lo ạ i ho ặ c bêtông c ố t thép , n ế u cố t thép củ a các t r ụ nà y đã đượ c nố i vớ i các ch i t i ế t kim l o ạ i c ủ a hàn g rào. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.39. N ế u t r a n g b ị n ố i đấ t c ủ a t h iế t b ị đ i ệ n công nghi ệ p đư ợ c n ố i v ớ i l ư ớ i n ố i đ ấ t c ủ a th i ế t b ị đ i ệ n có đ i ệ n áp lớ n h ơ n 1k V trun g tính n ố i đ ấ t h i ệ u q u ả b ằ n g dây c áp có v ỏ b ọ c b ằ n g ki m l o ạ i h o ặ c b ằ n g dây ki m lo ạ i thì việ c sa n b ằ n g đ i ệ n t h ế xung quan h nh à h o ặ c d i ệ n t ích đ ặ t thi ế t b ị đ i ệ n p h ả i th o ả mãn m ộ t tron g các đ i ề u k i ệ n sa u đ ây: a . Đặt m ộ t mạch vòng n ố i đ ất xung qu a nh nhà h o ặc di ệ n tích đ ặt thiết bị v à n ố i m ạch vòng này v ớ i k ế t c ấu ki m l oại c ủ a công trình xây dựng, thiết b ị s ản xu ất và vớ i l ư ớ i n ối đ ất ( n ố i trung tính). M ạch vòng phải đư ợ c đ ặt ở đ ộ sâu 1m và cách móng nhà h o ặc chu vi đ ặt thiết b ị 1 m . Ở c ử a r a và o nh à p h ả i đ ặ t ha i dây n ố i đ ấ t , các h m ạc h vòng n ố i đ ấ t 1 m v à 2 m ở đ ộ sâu t ươn g ứ n g 1 m v à 1 , 5 m và p h ả i nố i nhữ n g dây n ố i đ ấ t n à y v ớ i mạc h vòng. b . Ch o phép dùng móng bêtông c ố t thép là m n ố i đ ấ t n ế u nh ư đ ả m b ả o đư ợ c yêu cầ u v ề sa n b ằ n g đ iệ n t h ế. Không p h ả i t h ự c h i ệ n nhữn g đ i ề u kiệ n nêu r a ở m ụ c a v à b nêu trên n ế u nh ư xung quan h nh à v à cử a r a và o nh à đã đượ c rả i nh ự a đường. I.7.40. T rị số dòng điện tính toán dùng để tính dây n ố i đ ất p h ải lấy b ằng trị số l ớ n n h ấ t (giá trị ổ n đ ị n h ) tron g các dòng điện c h ạ m đ ấ t m ộ t ph a c ủ a h ệ t h ố n g đ i ệ n và có tính đ ế n s ự phân b ố dòng điện chạ m đ ấ t gi ữ a các đ i ể m trun g tính n ố i đ ấ t củ a h ệ t h ố ng. N ố i đ ấ t th i ế t bị đ i ệ n t ạ i vùng có đ i ệ n t r ở su ấ t lớ n I.7.41. Vi ệ c lắp đ ặt trang b ị n ố i đ ất cho th i ết b ị đ iện có điện áp l ớ n h ơ n 1kV trong lư ớ i đ iện trung tính n ố i đ ất hiệu q u ả, ở vùng đ ất có đ i ệ n trở s u ất ( r ) l ớ n h ơ n 50 0 W m , xác đ ịnh vào th ờ i gian b ất l ợ i n h ất trong năm ( đ o vào mùa khô), c ần t hự c hi ệ n theo các b iệ n pháp sau: a. Tă n g c h i ều dài c ọ c nố i đ ất n ếu đ iện trở s u ấ t c ủ a đ ất giảm t h e o đ ộ sâu. b. Đặt đ iện c ự c n ố i đ ất kéo dài ( có t h ể t ừ 1 đ ến 2 k m ) n ếu ở g ần đó có n h ững c h ỗ có đ iện trở s u ất c ủ a đ ất n h ỏ h ơ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong vùng đ ất có đá , cho phép đ ặt các đ i ệ n c ự c nố i đ ất nông hơ n so v ớ i yêu c ầu n h ư ng không được nhỏ h ơ n 0,15m. Ngoài ra không cần b ố trí c ọ c n ố i đ ất ở các c ử a ra vào. I.7.42. Vi ệ c lắp đ ặt trang b ị n ố i đ ất cho th i ết bị đ iện có đ iện áp l ớ n h ơ n 1kV, ở vùng đ ất có đ iện trở s u ất lớn hơ n 50 01 W m , đượ c phép t ăng giá trị đ iện trở nố i đ ất c ủa trang bị nố i đ ất lên đ ến 0,001 r [ W ] nh ư ng không đ ư ợc lớn h ơ n 5 W , n ế u v i ệc t hự c hi ệ n n h ư Đ iều I.7.41 có chi phí quá cao. I.7.43. T rường hợ p thự c h iệ n tran g b ị nố i đ ấ t nh ư Đi ề u I.7.4 2 v ẫ n không đ ạ t được the o yêu c ầ u thì ch o phép thự c h iệ n the o tiêu chu ẩ n đ iệ n áp t i ế p xúc v à đ i ện áp bướ c ch o phép . Các h xác đ ị n h đ iệ n áp t iế p xúc v à đ iệ n áp bướ c có t h ể t hự c hi ệ n the o P h ụ l ụ c I.7.2. I.7.44. Tran g b ị nố i đ ấ t ph ả i đ ả m b ả o t r ị s ố đ iệ n áp t iế p xúc v à đ iệ n áp bướ c không l ớ n hơ n giá t r ị qu i đị n h ở b ấ t k ỳ t hờ i gia n nà o tron g nă m kh i có dòng n g ắ n m ạ c h ch ạ y qua. I.7.45. Khi xác đ ị nh giá trị đ iện áp t i ếp xúc và đ i ệ n áp b ư ớ c cho phép, t h ờ i gian tác đ ộ ng tính toán p h ải lấy b ằng t ổ ng t hờ i gian tác độ ng c ủ a b ảo v ệ và t hờ i gian c ắt toàn p h ầ n c ủ a máy c ắ t. Ở c h ỗ làm v i ệc của công nhân khi th ự c hiện các thao tác đó ng c ắt có t h ể xu ất h i ện n g ắn m ạch ra các k ết c ấ u m à công nhân có t h ế c h ạm t ớ i thì t hờ i gian tác độ ng c ủ a thiết b ị b ảo v ệ p h ả i lấy b ằ n g t hờ i gian tác đ ộ ng của b ảo v ệ dự phòng. N ố i đ ấ t th i ế t bị đ i ệ n đ i ệ n áp trên 1kV trung tính cách ly I.7.46. Đ ố i v ớ i t h i ết b ị đ iện trên 1kV t r ung tính cách l y , t r ị s ố đ i ện trở n ố i đ ất trong n ăm đ ư ợ c xác đ ịnh theo các công t h ứ c sau đ ây, n hư ng không đư ợ c l ớ n hơ n 1 0 W : a. N ếu trang bị nố i đ ất đ ồ ng t h ờ i s ử dụ ng cho c ả t h iết bị đ iện có đ iện áp cao h ơn 1kV và d ư ớ i 1kV. R nd £ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b. Nếu tr a ng bị nố i đ ất chỉ sử d ụ ng riêng cho n h ữ n g t h i ết b ị đ iện có đ iện áp c a o h ơ n 1kV. R nd £ Trong đó : R nđ: T rị số đ iện trở n ố i đ ất lớn nhất khi có tính đ ến s ự t h a y đổ i đ iện trở s u ất c ủ a đ ất ( r đ ) theo t hờ i t i ết trong nă m , [ W ] I cd : Dòng điện c h ạm đ ất tính toán, [A] I.7.47. Dòng điện c h ạ m đ ất tính toán: 1 . Đ ố i v ớ i l ư ớ i đ i ệ n không có bù dòng điện đ i ệ n dung : l à dòng điện t ổn g c h ạ m đ ất. 2. Đ ố i vớ i l ư ớ i đ i ệ n có bù dòng điện đ iện dung: • Trang bị n ố i đ ất n ố i vớ i thiết b ị bù - b ằ ng 125% dòng điện danh đ ịnh c ủ a th i ết b ị bù. • Kh i tran g b ị n ố i đ ấ t không n ố i qu a t h iế t b ị bù , dòng điện tính toán là dòng điện c h ạ m đ ấ t d ư kh i cắ t thiế t b ị bù có công s u ấ t lớ n n h ất , hoặ c cắ t nh ánh lư ớ i l ớ n n h ất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.49. V ớ i thiết b ị đ i ệ n có trung tính cách l y , đ iện trở nố i đ ất đ ư ợ c tính toán theo Đ i ều I.7.46. Dòng điện ch ạ m đ ất tính toán có t h ể đượ c xác đ ịnh theo dòng điện tác đ ộ ng c ủa rơle bảo v ệ chạm đ ất m ộ t pha h o ặc n g ắ n m ạch g i ữ a các pha n ếu dòng ng ắ n m ạch gi ữ a các pha đ ảm bảo cắt c h ạm đ ất. Dòng điện c h ạm đ ất tính toán không đư ợ c n hỏ h ơ n 1,5 lần dòng điện tác đ ộ ng c ủ a r ơ le bảo v ệ ho ặc 3 lần dòng danh đ ịnh c ủ a dây c h ả y. N ố i đ ấ t th i ế t bị đ i ệ n đ i ệ n áp đ ế n 1kV trung tính n ố i đ ấ t t r ự c t i ế p I.7.50. Dây trung tính c ủ a ngu ồ n cấp đ iện ( máy phát đ iện, máy b i ến áp) p h ải đ ư ợ c n ố i c h ắc ch ắ n v ới trang bị n ố i đ ất b ằng dây nối đ ất và các trang bị n ố i đ ất n à y cần đ ặt sát g ần các th i ết bị trên. T i ết diện c ủ a dây nố i đ ất không đ ư ợ c n h ỏ h ơ n quy đ ịnh ở b ảng I.7.1 c ủ a Đ iều I.7.72. Trong các trường h ợ p riêng, n h ư các t r ạm b i ến áp ở bên trong các phân x ưởng, cho phép đ ặt các trang bị nố i đ ất tr ự c tiếp g ầ n ng a y tường nhà (phía bên ngoài). I.7.51. Các dây pha và dây trung tính củ a máy b iế n áp , máy phát đ iện đ ến b ảng phân p h ố i đ i ề u kh i ển, thường th ự c hiện b ằng thanh d ẫn. Độ d ẫn đ iện c ủ a thanh d ẫn trung tính phải không nhỏ h ơ n 50% củ a thanh d ẫ n pha Nếu s ử d ụ ng cáp đ ể thay t h ế các thanh d ẫ n thì phải dùng cáp 4 r u ộ t. I.7.52. T rị s ố đ i ệ n trở n ố i đ ất c ủ a trung tính máy phát đ iện h o ặc máy b i ến áp , h o ặc đ ầu ra c ủ a ng u ồ n đ iện mộ t pha ở b ất k ỳ t h ờ i đ i ểm nào t r ong n ăm không đư ợ c l ớ n h ơ n 2 W , 4 W t ư ơng ứ ng v ớ i đ i ện áp dây c ủ a n gu ồ n đ i ệ n ba pha là 660V, 380V ho ặc t ư ơ n g ứ ng v ớ i đ i ện áp pha c ủ a ng uồ n đ iện m ộ t pha là 380V, 220V. Giá t r ị c ủ a đ iện trở này đư ợ c tính đ ến cả nố i đ ất tự nhiên và n ố i đ ất lặp lại cho dây trung tính c ủ a Đ DK. Đ iện trở n ố i đ ất c ủ a các c ọ c n ố i đ ất đ ặt g ầ n sát trung tính c ủ a máy b i ến áp, máy phát đ iện ho ặc đ ầu r a c ủ a ngu ồ n đ i ệ n m ộ t pha không đ ư ợ c l ớ n h ơ n 15; 3 0 W tư ơ ng ứ ng vớ i các giá trị c ủ a đ iện áp n h ư đã nêu trên. Khi đ iện trở s u ất c ủ a đ ất l ớ n h ơ n 10 0 W m, cho phép t ăng đ i ệ n t r ở n ố i đ ất lên 0,0 1 r lần, n h ư ng không đư ợ c l ớ n h ơ n 10 lầ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để nố i đ ất lặp lại trong l ư ớ i đ i ệ n xoay ch i ều nên s ử d ụ ng các v ật nố i đ ất tự nhiên, còn đố i v ớ i lư ớ i đ iện m ộ t chiều thì n h ất thiết p h ải đ ặt trang b ị nố i đ ấ t nhân t ạo. I.7.54. Đ i ệ n trở c ủ a tất cả các nố i đ ất lặp l ại ( k ể cả n ố i đ ất tự nhiên) cho dây trung tính c ủ a Đ DK ở bất k ỳ t h ờ i đ iểm nào t rong năm không đư ợ c lớn h ơ n 5, 1 0 W t ư ơ ng ứ ng vớ i đ iện áp dây củ a ngu ồ n đ i ệ n ba pha là 660V, 380V h o ặc t ư ơ n g ứ ng v ới đ iện áp pha c ủ a ng u ồ n m ộ t pha là 380V, 220V. T r ong đó giá trị đ iện trở c ủ a m ỗ i n ố i đ ất lặp lại không đư ợ c l ớ n h ơ n 15; 3 0 W tương ứ ng v ớ i các giá t r ị đ i ệ n áp đã nêu trên. N ố i đ ấ t th i ế t bị đ i ệ n đ i ệ n áp đ ế n 1kV trung tính cách ly I.7.55. Đ ố i vớ i thiết bị đ iện có trung tính cách ly, t r ị s ố đ iện trở nố i đ ất c ủ a t h iết b ị đ iện không đ ư ợ c l ớ n h ơ n 4 W . N ếu công s uất c ủ a máy phát đ i ện h o ặc máy b i ến áp từ 100kVA t r ở xu ố ng thì đ iện trở n ố i đ ất không đ u ợ c l ớ n h ơ n 1 0 W . T r ường hợ p các máy phát đ i ệ n h o ặc các máy b i ến áp l àm v i ệc song song v ớ i t ổ ng công suất c ủ a chúng không l ớ n h ơ n 100kVA thì trị số đ iện trở nố i đ ấ t không đ ư ợc l ớ n h ơ n 10 W . I.7.56. Cấm s ử d ụ n g đ ất làm dây pha h o ặc dây trung tính đố i v ớ i n h ữ ng th i ết b ị đ iệ n có đ iện áp đ ến 1kV. N ố i đ ấ t các thi ế t bị dùng đ i ệ n cầ m tay I.7.57. Thiết bị dùng đ iện cầm ta y c h ỉ đ ư ợ c nh ậ n đ iện t r ự c tiếp từ l ư ớ i đ iện khi đ iện áp c ủ a lư ớ i không đ ư ợ c quá 380/220V. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.59. P h ả i n ố i đ ất h o ặc n ố i trung tính cho các th i ết bị dùng đ iện cầm ta y bằng các dây riêng (dây t h ứ b a đố i v ớ i các d ụ n g c ụ đ iện m ộ t chiều và mộ t pha xoay chiều, dây t h ứ tư cho các d ụ ng cụ đ i ện ba pha). Nên đ ặt dây này trong cùng m ộ t v ỏ vớ i các dây pha và nố i v ớ i v ỏ c ủ a d ụ ng c ụ đ i ện. Không cho phép s ử d ụ ng dây trung tính làm v i ệc đ ể làm dây n ố i đ ất. I.7.60. Để cấp đ i ệ n c h o các th i ết bị dùng đ iện cầm ta y p h ải s ử d ụ n g n h ữ ng ổ c ắm đ iệ n và phích c ắm chuyên dùng. L o ại ổ cắm và phích c ắm này đ ảm bảo không c ắ m nh ầm c ự c nố i đ ất v ớ i c ự c dòng điện và khi c ắm thì c ự c nố i đ ất tiếp xúc tr ư ớ c c ự c dòng điện, khi n g ắ t đ iện thì c ự c n ố i đ ất đ ư ợ c cắt sau cùng. N ế u ổ cắm đ i ệ n có v ỏ b ằ ng kim l o ại, p h ải n ố i v ỏ kim l o ại đó vớ i c ự c nố i đ ất. Dây dẫn v ề phía ng u ồ n c u ng c ấp p h ải đ ư ợ c đ ấu vào ổ cắ m , còn dây d ẫ n v ề phía d ụ ng cụ đ i ệ n ph ải đự ơ c đ ấu vào ph ích c ắ m. I.7.61. Dây nố i đ ất c ủ a các thiết bị dùng đ i ệ n cầm tay dùng trong công ngh i ệp p h ả i b ằng dây đ ồ ng m ềm v à có ti ết d i ện l ớ n h ơ n 1,5 mm 2 , còn đố i v ớ i thiết bị dùng đ iện cầm tay dùng trong sinh hoạt thì tiết diện ph ải l ớ n h ơ n 0,75 mm 2 . N ố i đ ấ t th i ế t bị đ i ệ n di độ ng I.7.62. Các trạm phát đ iện di đ ộ ng p h ải có t rang bị n ố i đ ất gi ố ng n h ư qui đ ị nh t r ong Đ iều I.7.59. I.7.63. Đ ố i vớ i thiết b ị di đ ộ ng n h ận đ iện t ừ ng u ồ n đ i ệ n cố đ ị n h ho ặc từ trạm phát đ iệ n di đ ộ ng p h ả i nố i v ỏ c ủ a t h iết b ị đó t ớ i trang bị nố i đ ất c ủ a ngu ồ n cung c ấp đ i ện. Trong l ư ớ i đ iện có t r ung t ính cách ly nên bố trí trang b ị nố i đ ất cho thiết b ị đ iện di đ ộ ng ng a y bên cạnh th i ết b ị. Trị số đ iện trở n ố i đ ất phải th oả mãn các yêu c ầu c ủ a Đ iều I.7.55. Nên ư u t iên sử d ụ ng các v ật nố i đ ất tự nhiên ở g ầ n đó . I.7.64. Nếu việc n ố i đ ấ t cho th i ết b ị đ i ện di đ ộ ng không t h ể th ự c hi ệ n đư ợ c h o ặc không đ áp ứ ng đư ợ c yêu cầu c ủ a quy phạm này thì p h ải thay t h ế v iệc nố i đ ất b ằ ng v iệc cắt b ảo v ệ đ ể cắt đ iện áp đư a vào th i ết b ị khi b ị c h ạ m đ ất. I.7.65. Không yêu cầ u nố i đ ất cho th i ết b ị đ iện di độ ng trong các t r ường h ợ p d ư ớ i đ ây: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b. Nếu các th i ết b ị đ iện di độ n g ( vớ i số l ư ợ ng không l ớ n h ơ n 2) n h ận đ iện từ trạm phát đ iện di độ ng riêng (không c u ng c ấ p đ i ệ n cho các th i ết b ị khác) v ớ i kh o ả ng cách từ th i ết b ị di đ ộ ng đ ến trạm phá t đ iện không quá 50m và v ỏ c ủ a các thiết b ị di đ ộ ng đ ư ợ c nố i vớ i v ỏ c ủ a ngu ồ n phát đ iện b ằ ng dây dẫn. I.7.66. Lự a c h ọ n dây n ối đ ất, dây n ố i v ỏ cho nh ữ ng th i ết bị di đ ộ ng p h ải phù h ợ p v ớ i các yêu c ầu c ủ a quy p h ạm này. Dây n ố i đ ất , dây trun g tính bả o v ệ v à dây n ố i v ỏ c ủ a thiế t b ị ph ả i l à dây đ ồ n g m ề m có tiế t d iệ n b ằn g tiế t diệ n dây ph a v à nên ở cùng t r on g m ộ t v ỏ vớ i các dây pha. Trong lư ớ i đ iện có trung tính cách ly, cho phép đ ặt dây n ố i đ ất và dây n ố i v ỏ riêng b i ệt v ớ i dây pha. Trong t r ường hợ p n à y tiết diện c ủ a chúng không đượ c n h ỏ h ơ n 2 , 5 m m 2 . Để làm dây n ố i vỏ c ủ a ngu ồ n c ấp đ i ện v ớ i v ỏ c ủ a th i ết bị di đ ộ ng có t hể sử d ụ ng: a. Lõi thứ 5 c ủ a dây c áp trong lư ới đ iện ba pha có dây trung tính làm v i ệc. b. Lõi t hứ 4 c ủ a dây cáp trong l ư ớ i đ iện ba pha không có dây trung tính làm v iệc. c. Lõi thứ ba c ủ a dây c áp trong lư ớ i đ iện m ộ t pha. Tra n g b ị n ố i đấ t ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ghi chú : H ệ s ố mùa l à h ệ s ố p h ụ t h u ộ c vào s ự thay đ ổi t h ờ i tiết trong m ộ t n ăm (gi ữ a mùa m ư a và mùa khô) đ ể đ ạt tới trị s ố đ i ệ n trở s u ất b ất lợi n h ất trong n ă m. I.7.68. Khi thiết k ế nố i đ ất nên s ử d ụ ng các vật nố i đ ất tự nhiên. Các b ộ p h ận sau đ ây đư ợ c sử dụng để là m n ố i đ ất tự nh iên : a. Ố ng dẫn n ư ớ c và ố ng d ẫ n b ằng kim l o ại chôn trong đ ất, trừ các đ ường ống d ẫn c h ất lá n g d ễ ch áy , khí và h ợ p c h ất cháy, nổ . b. Ố ng chôn trong đ ất c ủ a giếng kho a n. c. Kết cấu kim loại và bê tông c ố t thép n ằm trong đ ất c ủ a toà nhà và công trình xây dựng. d. Đường ố ng kim loại c ủ a công trình th u ỷ lợ i. e. Vỏ bọ c chì c ủ a dây cáp đ ặt trong đ ất. Không đư ợ c phép sử dụ ng v ỏ nhôm c ủ a dây c áp đ ể là m c ự c nố i đ ất tự nhiên. f. Đường ray c ủ a cần tr ụ c, đường ray n ộ i b ộ xí nghiệp n ếu n h ư g i ữ a các thanh ray đ ư ợ c n ố i vớ i nh a u b ằng cầu n ố i. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.69. Đ iện c ự c n ố i đ ất nhân t ạo có t h ể s ử d ụ ng các thép ống, thép tròn, thép d ẹt, thép góc đ ể đó ng t h ẳng đ ứng h o ặc thép tròn, thép d ẹt v.v. đ ặt n ằm ng a ng. Kích thư ớ c nhỏ n h ất c ủ a các điện c ự c c ủ a trang bị nố i đ ất theo quy đ ịnh ở b ảng I.7.1. T ại n h ữ ng nơ i d ễ b ị ă n mòn , các đ iện c ự c c ủ a trang bị nố i đ ất p h ả i đ ư ợ c m ạ đồ ng hoặc m ạ k ẽ m . Tr ường h ợ p đ ặ c biệt, tại n h ữ ng n ơ i có nhiều c h ất ăn mòn k i m loại m ạnh, ngoài v i ệc m ạ trên còn phải tăng tiết d i ện c ủ a các đ i ệ n c ự c c ủ a trang bị n ố i đ ất và p h ải có c h ế đ ộ k iểm tra thường xuyên. Đ iện c ự c chôn t r ong đ ất c ủ a trang b ị n ố i đ ất không đ ư ợ c quét n h ự a đ ường ho ặc các lớp s ơ n cách đ iện khác. Dây n ố i đ ấ t và dây trung tính b ả o v ệ I.7.70. P h ải ư u tiên dùng dây t r ung tính làm v i ệc làm dây trung tính bảo v ệ. Để làm dây nố i đ ất p h ụ và dây t r ung tính b ảo v ệ, cho phép s ử d ụ ng các v ật d ẫ n tự nhiên dư ớ i đ ây: a. K ết cấu kim loại c ủ a ngôi nhà (kèo, c ộ t, giá đ ỡ thiết b ị, cốt thép c ủ a c ộ t bê tông c ố t thép v.v.). b. Kết c ấu kim loại trong s ản x u ất ( đường ray, c ầu tr ụ c, khung kim l o ại c ủ a các b ộ p h ận giao thông đ i lại (thang máy , h ầm sàn v.v.). c. Ố ng thép c ủ a thiết b ị đ iện. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 e. Vỏ cáp bằng nhôm. f. Kết cấu kim loại c ủ a c ộ t bêtông đ úc hoặc bêtông ly tâm. Khi sử d ụ ng chúng l à m dây n ố i đ ất chính thì phải đ áp ứ ng các yêu c ầu c ủ a dây nố i đ ất trong quy phạm này. Nhữn g vậ t d ẫ n đ i ệ n t ự nhiên phả i đượ c n ố i t ớ i tran g b ị n ố i đ ấ t c h ắ c c h ắ n , l iề n m ạ ch. I.7.71. C ấ m sử d ụ ng v ỏ kim loại c ủ a dây d ẫ n k iểu ố ng, cáp treo c ủ a đường d ẫn đ i ệ n, v ỏ kim l o ại c ủ a ố ng cách đ iện, tay n ắm k im l oại, v ỏ chì c ủ a dây và cáp đ iện để làm dây n ố i đ ất hoặc dây trung tính bảo v ệ. C h ỉ cho phép dùng v ỏ chì c ủ a cáp vào m ụ c đ ích trên trong c ải tạo lư ớ i đ iện th à nh p h ố có đ iện áp 380/220V. Trong các gian và th i ết b ị ngoài tr ờ i có yêu cầu nố i đ ấ t, nố i trung tính thì vỏ kim l o ại nói trên phải đ ư ợ c nố i đ ất chắc ch ắ n trên toàn bộ chi ề u d à i. H ộ p cáp và h ộ p đ ấ u dây c ần đư ợ c nố i v ớ i v ỏ kim l o ại b ằng cách hàn hoặc b ằng bulông. Các m ố i n ố i b ằng bulông phải có biện ph áp c h ố ng g ỉ và c h ố ng nớ i lá ng. Dây n ố i đ ấ t và dây trung tính b ảo v ệ đ ặt trong nhà và ngoài tr ờ i p h ải tiếp c ận đ ư ợ c đ ể k i ểm t r a. V i ệc k i ểm tra không áp dụ ng cho dây trung tính c ủ a cáp b ọ c, c ố t thép c ủ a k ết cấu bêtông c ố t thép, cũng n h ư dây nố i đ ất đ ặt trong ố ng, h ộ p ho ặc k ết cấu xây dựng . Dây n ố i đ ất b ằng thép đ ặt ngoài tr ờ i p h ải m ạ k ẽ m. I.7.72. Dây nố i đ ất b ằ ng đ ồ ng h o ặ c nhôm ho ặ c thép p h ải có kích th ư ớ c không n h ỏ h ơ n trị số quy đ ịnh trong b ảng I.7.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.73. V ớ i n hữ ng th i ết b ị đ iện có đ i ện áp cao hơn 1kV và dòng điện c h ạm đ ất lớ n, tiế t d iện c ủ a dây n ố i đ ất p h ải đ ảm b ảo khi có dòng điện ch ạ m đ ất tính toán m ộ t pha c h ạy qua m à nhiệt đ ộ c ủ a dây n ố i đ ất không v ư ợ t quá 400 o C ( đ iều k iện phát nóng n g ắn h ạn phù h ợ p v ớ i th ờ i gian cắt c ủ a thiết b ị b ảo v ệ chính). Bảng I.7.1. Kích thư ớ c nhỏ n h ất c ủ a dây n ố i đ ất và dây trung tính b ảo v ệ Tên Đ ồ ng Nhôm Thép Trong nhà Ngoài trời Trong đ ất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Tiết diện, mm 2 - Đường kính, mm 4 - 6 - - 5 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 10 Tiết diện dây cách điện, mm 2 1,5(*) 2,5 - - - Tiết diện ruột nối đất và nối trung tính của cáp hoặc dây nhiều ruột trong vỏ bảo vệ chung với các ruột pha, mm 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,5 - - - Chiều dầy cánh thép góc, mm - - 2 2,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tiết diện thép thanh, mm 2 Chiều dầy, mm - - - - 24 3 48 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 48 4 Ống: Chiều dầy thành ống, mm - 2,5 2,5 2,5 3,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều dầy thành ống, mm - - 1,5 2,5 Không cho phép Ghi chú : K h i đ ặt dây t rong ố ng, tiết diện c ủ a dây t r ung t ính b ả o v ệ đư ợ c phép b ằng m m 2 n ếu dây pha có cùng tiết diện. I.7.74. V ớ i n hữ n g t h i ết b ị đ iện có đ iện áp cao h ơ n 1kV và dòng điện chạm đ ất nh ỏ , tiế t d i ệ n c ủ a dây n ố i đ ấ t p h ả i đả m b ả o kh i có dòng điện c h ạ m đ ấ t tính toán m ộ t pha m à n h iệ t đ ộ phá t nón g lâu dà i c ủ a dây n ố i đ ấ t đ ặ t n g ầ m dư ớ i đ ấ t không vư ợ t quá 150 o C. I.7.75. Th i ết b ị đ i ệ n đ ến 1kV và cao h ơ n có trung t ính cách ly, đ i ện d ẫ n c ủ a dây n ối đ ất không đ ư ợ c n h ỏ h ơ n 1 / 3 đ i ện d ẫn c ủ a dây pha, còn t i ết d i ện không n h ỏ h ơ n trị số trong b ảng I.7.1, và không cần lấy l ớ n h ơ n 120 m m 2 n ếu là dây thép, không l ớ n h ơ n 35 mm 2 n ế u là dây nhôm, và không l ớ n h ơ n 25m m 2 n ế u là dây đ ồ ng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I.7.76. Đ ố i vớ i thiết b ị đ iện có đ i ệ n áp đ ế n 1kV trung tính n ố i đ ất tr ự c t i ếp, đ ể đ ảm bả o kh ả n ăng c ắt tự đ ộ ng khu v ự c x ả y ra s ự c ố , tiết diện dây pha và dây trung t ính b ảo v ệ p h ải c h ọ n sao c ho khi ch ạ m v ỏ h o ặc c h ạm dây t rung tính b ảo v ệ, dòng điện n g ắ n m ạch không nhỏ h ơ n: a. 3 lần dòng điện d a nh đ ịnh của dây chảy ở cầu c h ảy g ầ n n h ất. b. 3 l ần dòng điện d a nh đ ịnh c ủ a p h ầ n t ử cắt không đ i ề u c h ỉnh đư ợ c h o ặc dòng điện c h ỉnh đ ịnh ph ầ n t ử cắt đ i ề u c h ỉnh đ ư ợ c c ủ a áptômát có đ ặc tính dòng điện qu a n h ệ n g ư ợ c. Để b ả o v ệ lư ớ i đ i ệ n b ằng áptômát chỉ có phần tử cắt đ i ện từ (cắt nhanh), tiết d iện c ủ a dây phải đ ảm b ảo dòng điện ch ạ y qua không n h ỏ h ơ n mứ c chỉ n h đ ịnh dòng điện k h ở i độ ng t ứ c t h ờ i nhân vớ i hệ s ố phân tán (theo s ố liệu c ủ a nhà c h ế tạo) và hệ số d ự t r ữ 1 , 1. K hi không có s ố liệu c ủ a nh à c h ế tạo, đố i v ớ i áptômát có dòng điện danh đ ị n h đ ến 100A, b ộ i s ố dòng điện ng ắ n m ạch so vớ i m ứ c c h ỉnh đ ị n h ph ải không nhỏ hơ n 1,4; đ ố i v ớ i áptômát có dòng điện danh đ ịnh trên 100A - không n h ỏ h ơ n 1 , 25. T i ết d i ện c ủ a dây trung tính bả o v ệ, trong m ọ i trường h ợ p ph ải không n h ỏ h ơ n 50% tiết diện c ủ a dây pha. N ế u yêu c ầ u trên không đ áp ứn g đư ợ c giá tr ị dòng điện ch ạ m v ỏ hoặ c c h ạ m dây trun g tính bả o v ệ thì v i ệ c cắ t dòng n g ắ n m ạ c h n à y p hả i bằn g thiế t b ị b ả o v ệ đ ặ c b iệ t. I.7.77. Th i ết b ị đ i ệ n có đ iện áp đ ến 1kV trung tính n ố i đ ất tr ự c tiếp, dây trung tính b ả o v ệ nên đ ặt chung và bên c ạnh các dây pha. Dây t r ung tính làm v i ệc phải tính toán đ ảm b ả o dòng điện làm v i ệc lâu dài. Dây t r ung t ính làm v i ệ c có t h ể là dây cách đ i ệ n có cách đ iện n h ư dây pha. V i ệc cách đ iện dây trung t ính làm v i ệ c cũng như dây t r ung tính bảo v ệ b ắt bu ộ c ở n hữ n g ch ỗ n ếu dùng dây t r ần có thể tạo ra c ặp đ iện n g ẫu h o ặc là m h ư h ỏ ng cách đ iện c ủ a dây pha do tia l ử a gi ữ a dây trung tính t r ần và v ỏ h o ặc kết cấu (ví dụ khi đ ặt dây t r ong ố ng, hộp , mỏng) . Không yêu cầ u các h đi ệ n n ế u dùng v ỏ h o ặ c k ế t c ấ u đ ỡ c ủ a b ộ th a n h cái ( trên giá đ ỡ h o ặ c tron g th i ế t b ị hợ p b ộ ) là m dây trun g tính là m v i ệ c v à b ả o v ệ , cũng nh ư v ớ i v ỏ nhôm h o ặ c chì c ủ a cáp (xe m thêm Đ i ề u I . 7 . 71 ) . Tron g gia n s ả n x u ất , môi tr ường b ình t h ường , đ ư ợ c phép dùng kế t cấ u ki m loạ i, ố ng , v ỏ v à k ế t cấ u đ ỡ than h cái là m dây trun g tính là m v i ệ c (xe m thêm Đ iề u I.7 . 70) khi: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Cấp đ iện m ộ t pha cho cu ộ n dây đó ng c ắt c ủ a kh ở i đ ộng t ừ h o ặc côngtắctơ. • Cấp đ iện m ộ t pha c h o th i ết bị c hiếu sáng và m ạch đ i ều kh i ển tín h iệ u c ủ a c ầu tr ụ c b ằ n g m ộ t ph a . I.7.78. Không cho phép dùng dây trung tính làm v i ệc làm dây trung tính bả o v ệ cho các d ụ ng c ụ đ iện cầm ta y m ộ t ph a h o ặc m ộ t c h iều. Dây trung tính bảo v ệ p hả i là dây riêng t h ứ ba đ ấu vào ổ cắm b a c ự c. I.7.79. Không đư ợ c đ ặ t c ầu c h ả y ho ặc thiết b ị cắt trong m ạch dây n ố i đ ất và dây trung tính b ả o v ệ . Mạch dây t rung tính l à m v i ệc đ ồ ng t h ờ i làm trung tính bảo v ệ có t h ể cùng cắt đ ồ ng t hờ i v ớ i dây pha. N ếu dùng th i ết b ị cắt m ộ t c ự c, b ắt b u ộ c ph ả i đ ặt ở dây pha, không đ ư ợ c đ ặt ở dây trung tính. I.7.80. Không đư ợ c phép dùng dây trung t ính làm v i ệc c ủ a đ ường dây n à y làm dây trung tính c ủ a thiết b ị đ iện đư ợ c cung cấp từ đ ường dây khác. Đư ợ c phép dùng dây t rung tính l à m v i ệc c ủ a đ ường dây ch i ếu sáng đ ể làm dây trung tính c ủ a thiết b ị đ iện đư ợ c c u n g cấ p t ừ đ ường dây khác nếu đường dây trên đư ợ c c u n g cấ p t ừ cùng m ộ t máy b iến áp, tiết di ệ n dây trung tính làm vi ệ c ph ải đ ủ l ớ n đ ể đ áp ứ ng trong mọ i trường h ợ p và loại trừ kh ả n ă ng b ị c ắt khi đ ường dây khác k ể trên đ ang l à m v i ệc. T r ong t r ường h ợ p n à y, không được dùng thiết b ị cắt đ ể cắt dây trung tính làm v i ệc cùng vớ i dây pha. I.7.81. Trong lư ớ i đ i ệ n trên không đ i ện áp đ ến 1kV có trung tính n ố i đ ất tr ự c t iếp, trị s ố dòng điện ngắn m ạ c h dùng để k iểm tr a k h ả năng cắt khi có n g ắ n m ạch g iữ a các pha vớ i dây trung tính đ ư ợ c xác đ ịnh t heo công t h ứ c g ần đ úng d ư ớ i đ ây: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong đó : • Up: đ iện áp pha c ủ a l ư ớ i đ iệ n • Ztp = : tổng trở toàn p h ần ở đ iểm nút c ủ a m ạch vòng g i ữ a dây pha và dây trung tính lấy bằng 0,6 W /km. • Zbt: t ổ ng trở c ủ a máy biến áp. C h ỉ tính đ ế n Zbt trong công t hứ c trên n ếu đó ng m ạch vào máy b iế n áp 3 pha Y/y - 12 và khi đó Zbt l ấy th e o s ố liệu c ủ a nhà c h ế tạo. Còn các trường h ợp khác không đư a Zbt v à o công t h ứ c tính toán. I.7.82. T r ong n hữ ng gian ẩm ư ớ t và có hơ i ăn mòn thì dây n ố i đ ất phải đ ặt cách tường ít nhất 1 0 mm. I.7.83. Dây nố i đ ất p h ải đượ c b ả o v ệ c hố ng h ư hỏ n g v ề cơ họ c và hóa h ọ c, l ư u ý ở n hữ n g ch ỗ giao chéo v ớ i đường cáp, ố ng d ẫ n, đ ường s ắt v.v. B ảo v ệ c h ố ng h ư h ỏ ng v ề hóa họ c p h ải đ ặc biệt chú ý t ại n h ữ ng khu v ự c có môi trường d ễ ă n mòn . I.7.84. Dây nố i đ ất xuyên qua t ường phải đư ợ c đ ặt trong n h ữ ng l ỗ h ở , lu ồ n trong ống ho ặc v ỏ b ọ c c ứ ng. I.7.85. Không cho phép s ử dụ ng dây n ố i đ ất v à o các m ụ c đ ích khác. Chỉ ch o phép s ử d ụ ng dây n ố i đ ất đ ể n ố i t ạ m t hờ i vào máy hàn nếu tiết di ệ n c ủ a dây n ố i đ ất đ ảm b ảo d ẫn đ ư ợ c dòng điện h à n c h ạy qua. C h ỉ đư ợ c s ử d ụ ng dây trung tính n ố i vào m ạch đ iều kh i ể n c ủ a máy công c ụ trong tr ường h ợ p đ ặ c biệt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dây n ố i đ ấ t đ ặt trần, các k ết cấu c ủ a trang bị nố i đ ất ở phía trên m ặt đ ất p h ải s ơ n m àu tím hoặc đ en. Trong n h ữ ng gian có yêu c ầu c a o về trang trí, cho phép s ơ n dây n ố i đ ất phù h ợ p vớ i màu c ủ a gi a n phòng, n h ư ng tại c h ỗ nố i h o ặc phân nhánh c ủ a dây nố i đ ất p h ải s ơ n 2 v ạch màu tím h oặc đ en cách nhau 150mm. Đường dây đ iệ n nh ánh 2 dây, trong đó dây trung tính đư ợ c s ử d ụ ng làm dây n ố i đ ấ t thì tại c h ỗ hàn hoặc c hỗ n ố i c ủ a dây trung tính cũng phải s ơ n m àu tím. I.7.87. M ố i n ố i g i ữ a dây n ố i đ ất và dây trung tính b ả o v ệ v ớ i nhau p h ải đ ảm b ảo t i ế p xúc t ố t b ằng cách hàn tr ự c tiếp h o ặc khóa n ố i chuyên dùng. M ố i hàn p h ải có chiều dài c h ồ ng lên nhau b ằ ng 2 lần b ề r ộ ng c ủ a thanh nố i n ếu là t i ết diện c h ữ nh ật, h o ặc 6 lần đường kính c ủ a thanh n ố i n ế u là t i ết di ệ n tròn. Trên các Đ DK đ ư ợ c phép n ố i dây trung tính g iố ng n h ư nố i c ủ a dây pha. M ố i n ố i t r ong gian ẩ m ư ớ t, có hơ i h o ặc khí ăn mòn kim loại p h ải t h ự c h i ện b ằng cách hàn. T r ường h ợ p không có đ iều kiện hàn, cho phép n ố i b ằng bulông n hư n g ở m ố i n ố i phải đ ư ợ c s ơ n b ảo v ệ. M ố i nố i phải t i ếp cận đư ợ c đ ể kiểm tra. I.7.88. K h i s ử d ụ ng các vật dẫn nêu trong Điều I . 7.70 đ ể làm dây n ố i đ ất p h ải thoả mãn các yêu c ầu sau: a. M ố i n ố i củ a chúng phải tiếp xúc c h ắc chắn và phải đ ả m b ảo d ẫn đ iện liên t ụ c s uố t ch i ều dài c ủ a v ật d ẫn. b . Khi s ử d ụ ng các k ết c ấu kim loại k ế tiếp nhau đ ể làm dây n ố i đ ất p h ải n ố i chúng vớ i nh a u bằng các thanh d ẫn có t i ết diện không n h ỏ h ơ n 100m m 2 và n ố i b ằng h à n. Khi sử d ụ ng các k ết cấu đó đ ố i v ớ i thiết b ị đ iện có đ iện áp đ ến 1kV trung tính n ố i đ ất tr ự c ti ếp p h ải n ố i chúng b ằ n g c ầ u d ẫ n có t i ết d i ện g i ố ng n h ư dây n ố i đ ất. I.7.89. N h ữ ng ốn g thép l u ồ n dây d ẫn đ i ệ n, h ộ p m ỏng và k ết c ấ u khác s ử d ụ ng làm dây nố i đ ất h o ặ c dây trung tính b ả o v ệ p h ải đư ợ c nố i vớ i nhau c h ắc c h ắ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • T r ường hợ p ố ng thép đ ặt kín c h ỉ đượ c phép n ố i b ằ ng m ăng sụng x i ết chặ t trên l ớ p sơ n m iniu m . • Khi m ố i n ố i có n h ữ ng đo ạ n r e n dài, trên m ỗ i phía c ủ a nó p h ải có đ ai ốc hãm . T r ường h ợ p đ ặt kín cũng như đ ặ t h ở trong l ư ớ i đ iện có trung tính n ố i đ ất p h ả i có 2 m ố i hàn t ại m ỗ i phía c ủ a đ ầ u n ố i ố ng (trường h ợ p này không cần đ ặt đ ai ốc hãm n ếu đ ặt hở ). Khi dây d ẫ n đ i ệ n l uồ n trong các ố ng thép và các ố ng thép này đư ợ c sử dụ ng làm dây n ố i đ ất, tại đ ầu vào phải đ ư ợ c nố i kim l o ại g i ữ a ố ng thép và v ỏ th i ết b ị đ iện. I.7.90. N ố i dây n ố i đ ất vớ i đ iện c ự c n ố i đ ất kéo dài (ví dụ ố n g d ẫn) phải nố i tại đ ầ u d ẫn v à o công trình bằ ng cách h à n. Nếu không có đ iều k iện h à n thì cho phép sử d ụ ng các đ ai g i ữ , khi nố i phải cạo sạch ố ng và m ạ thiếc tại m ặt t i ếp xúc c ủ a chúng trước khi đ ặt đ ai. I.7.91. Vi ệ c nố i dây n ố i đ ất tới các k ết cấu nố i đ ất p h ải b ằng cách hàn, việc n ố i dây nố i đ ất t ớ i thiết bị máy móc v.v. có t h ể b ằng cách hàn hoặc bulông n ố i c hắc c h ắ n. Các m ố i n ố i n à y trên bộ p h ận r u ng đ ộ ng hoặc c h ấn đ ộ ng p h ải có b iệ n pháp đ ảm bảo tiếp xúc t ố t ( đ ai ốc hãm , vòng đ ệm hãm). Dây n ố i đ ấ t h o ặc trung tính bảo v ệ cho t h i ết bị thường xuyên b ị tháo l ắp ho ặ c đ ặt trên b ộ ph ậ n chuyển độ n g ph ải b ằng dây d ẫn m ề m. I.7.92. Đ i ể m trung tính c ủ a máy b iến áp ho ặ c máy phát đ iện n ố i đ ấ t tr ự c tiếp h o ặc qua th i ết b ị bù dòng điện đ iện dung phải đư ợ c n ố i tới lư ớ i n ố i đ ất h o ặc thanh n ố i đ ất chính b ằng dây n ố i đ ất riêng. I.7.93. Hệ n ố i đ ất an toàn, n ố i đ ấ t là m v i ệ c v à nố i đ ấ t ch ố n g sét phả i đư ợ c nố i tới l ư ớ i n ố i đ ấ t b ằn g dây nh ánh riêng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục I.3.1 Tính toán kiểm tra dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn trần Dòng điện lâu dài cho phép c ủ a dây d ẫ n trần theo đ i ề u k iện phát nóng do dòng điện và do b ứ c x ạ m ặt trời đượ c tính b ằ ng công th ứ c sau: I = Trong đó : I: Dòng điện lâu dài cho phép [A] d: Đường kính ngoài c ủ a dây d ẫ n [cm] q : Độ tăng nh i ệt đ ộ cho phép trên dây dẫn [°C] ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 và t h ường c h ọ n nh i ệt đ ộ không khí cao n h ất (° C) a : Hệ số tă n g đ iện trở do nh i ệt đ ộ (1/ ° C) R 20dc : Điện trở dây d ẫ n đ iện ở 20 o C vớ i dòng điện m ộ t chiều ( W /cm) W s : Nă n g l ượ n g bứ c x ạ m ặt tr ờ i (W/cm) h : Hệ số phát nh i ệt (c họ n b ằng 0,9) b : T ỷ số g i ữ a đ iện trở xo a y ch iề u và m ộ t chiề u v: T ố c đ ộ gió tính toán (m/s) h w : Hệ số tản nh iệt do đố i l ư u đư ợ c t ính b ằng công t hứ c t hự c ngh i ệm Rice nh ư sau: h w = 0.00057 2 . (W/oC.cm2) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 h r = 0.000567. (W/oC.cm2) I. Các trị s ố lựa c h ọ n trong tính toán 1 . N ăng lượng b ứ c x ạ m ặt trời: tham khảo các s ố liệu tính toán c ủ a các n ư ớ c k h u vự c lân c ận, l ự a c h ọ n: W s = 0,1 W /c m 2 2 . Tố c đ ộ gió tính toán: v = 0,6 m /s 3. N h iệt đ ộ không khí T p h ụ th u ộ c th ờ i đ iểm k i ểm tra dòng điện lâu dài cho phép, đ iều k iện bất l ợ i n h ất là ch ọ n nh i ệt đ ộ không khí cao nhất và phù h ợ p v ớ i đ i ề u k i ệ n khí h ậu Việt Nam T = 4 0 °C. 4. H ệ số tă n g đ iện trở do nh i ệt đ ộ phụ th u ộ c vật l i ệu dây d ẫ n • Đ ố i vớ i dây nhôm lõi thép, thông t h ường ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Đ ố i vớ i dây h ợ p kim nhôm a = 0,00360 • Đ ố i vớ i dây đồ ng a = 0,00393 5. T ỷ số g i ữ a đ iện trở xo a y ch iề u và m ộ t chi ề u b có t h ể tham kh ả o ở b ả ng 1 c ho các l o ại dây nhôm lõi thép thông d ụ ng. 6. Đ ộ tăng nh i ệt đ ộ c h o phép trên dây dẫn q p h ụ th u ộ c nhiệt đ ộ c h o phép trên dây d ẫn và nhiệt đ ộ không khí T (= 4 0 °C ở đ iều kiện khí hậu Việt Nam). • Đ ố i v ớ i dây nhôm lõi thép, dây h ợ p kim nhôm: nh i ệt đ ộ c h o phép trên dây d ẫn đ ạt tới 9 0 ° C trong đ iều k i ệ n v ận h à nh bình t h ường, ng h ĩa là: q = 9 0 °C - 4 0 ° C = 5 0 ° C • Đ ố i v ớ i dây siêu nh iệ t (TAL): nhiệt đ ộ cho phép trên dây d ẫ n đ ạ t tới 150 o C trong đ iều k iện v ậ n hành bình t hường , ng h ĩa là: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Đ ố i vớ i dây c ự c siêu nhiệt (ZTAL): nhiệt đ ộ cho phép trên dây d ẫn đ ạt t ớ i 21 0 o C trong đ iều k iện v ận hành b ình t h ường , ng h ĩa là: q = 21 0 °C - 4 0 °C = 17 0 ° C Dòng điện lâu dài c h o phép c ủ a dây d ẫ n p h ụ th u ộ c nhi ề u vào t h ờ i đ iểm k iểm tra. Ví d ụ n ếu k i ể m tra vào ban đêm , nhi ệt đ ộ không khí T = 2 5 °C, n ă ng lượ n g b ứ c x ạ m ặt tr ờ i W s = 0, cho k ết q u ả dòng điện lâu dài cho phép t ăng lên đáng kể so v ớ i ban ng à y. II. Tỷ số điện trở AC/DC ( RAC/RDC) của dây nhôm ruột thép tăng cường (loại ACSR) Nhiệt độ, o C 60 70 80 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 RDC ở 20 o C ( W /km) Tần số, Hz 50 60 50 60 50 60 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 60 240mm 2 R AC /R DC 1.002 1.003 1.002 1.003 1.002 1.002 1.002 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.1200 330mm 2 R AC /R DC 1.004 1.006 1.004 1.006 1.004 1.005 1.004 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.0888 410mm 2 R AC /R DC 1.007 1.010 1.006 1.009 1.006 1.009 1.006 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.0702 610mm 2 R AC /R DC 1.032 1.039 1.041 1.048 1.045 1.052 1.048 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.0474 810mm 2 R AC /R DC 1.048 1.063 1.056 1.070 1.060 1.073 1.061 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.0356 Nhiệt độ, o C 100 110 120 RDC ở 20 o C ( W /km) Tần số, Hz ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 60 50 60 50 60 240mm 2 R AC /R DC 1.002 1.002 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1.002 1.001 1.002 0.1200 330mm 2 R AC /R DC 1.003 1.005 1.003 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1.003 1.004 0.0888 410mm 2 R AC /R DC 1.005 1.008 1.005 1.007 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1.007 0.0702 610mm 2 R AC /R DC 1.050 1.055 1.051 1.056 1.052 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.0474 810mm 2 R AC /R DC 1.062 1.074 1.063 1.074 1.063 1.074 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.0356 Phụ lục I.3.2 Chọn dây chống sét Dây c h ố ng sét đ ư ợ c l ự a c họ n c h ủ y ếu là đ áp ứ ng đ ư ợ c đ iều ki ệ n ổ n đ ị nh nh i ệt khi ng ắ n m ạch m ộ t pha. Dòng điện ng ắ n m ạch cho phép trên dây c h ố ng sét đư ợ c tính b ằ ng công th ứ c sau: I = Trong đó : I: dòng điện n g ắ n m ạch cho phép (A) t: t hờ i gian t ồ n tại n g ắ n m ạch (giây) S: ti ế t diện dây c h ố ng sét (m m 2 ) K: h ằng số phụ th u ộ c vật l i ệu c h ế tạo dây c h ố ng sét: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 • Đ ố i vớ i dây thép m ạ k ẽm k = 56 • Đ ố i vớ i dây thép phủ nhôm k = 9 1 ¸ 117 T h ường dùng c ho dây ch ố ng sét có k ết h ợ p c áp quang. K h ả n ăng c h ịu ổ n đ ịnh nhiệt khi n g ắ n m ạch m ộ t pha của dây c h ố ng sét đư ợ c so sánh b ằ ng đ ại lư ợ n g đ ặc tr ư ng [kA 2 s ] . Ví dụ dòng điện ng ắ n m ạch cho phép trên dây c h ố ng sét tính đư ợ c l à I = 10kA, t hờ i gian t ồ n tại n g ắ n m ạch t = 0,5s, k h ả n ă n g c h ịu ổ n đ ị nh nhiệt c ủ a dây ch ố ng sét sẽ là: (10kA ) 2 .0,5s = 50kA 2 s Trong t h ự c hành có thể dùng các b i ểu đ ồ dùng để tính toán dòng điện t ứ c th ờ i cho I Dòng điện tức thời cho phép của dây lõi thép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thời gian (s) Tiết diện (mm 2 ) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1.77 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1.02 0.89 0.79 0.72 0.67 20 3.54 2.50 2.04 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1.58 1.45 1.34 30 5.31 3.76 3.07 2.66 2.38 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.01 40 7.08 5.01 4.09 3.54 3.17 2.89 2.68 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8.85 6.26 5.11 4.43 3.96 3.61 3.35 60 10.63 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.13 5.31 4.75 4.34 4.02 70 12.40 8.77 7.16 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.54 5.06 4.69 80 14.17 10.02 8.18 7.08 6.34 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.35 90 15.94 11.27 9.20 7.97 7.13 6.51 6.02 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 17.71 12.52 10.22 8.85 7.92 7.23 6.69 110 19.48 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 11.25 9.74 8.71 7.95 7.36 120 21.25 15.03 12.27 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.50 8.68 8.03 130 23.02 16.28 13.29 11.51 10.30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8.70 140 24.79 17.53 14.31 12.40 11.09 10.12 9.37 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 26.56 18.78 15.34 13.28 11.88 10.84 10.04 160 28.33 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16.36 14.17 12.67 11.57 10.71 170 30.10 21.29 17.38 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 13.46 12.29 11.38 180 31.88 22.54 18.40 15.94 14.26 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.05 190 33.65 23.79 19.43 16.82 15.05 13.74 12.72 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 35.42 25.04 20.45 17.71 15.84 14.46 13.39 Dòng điện tức thời cho phép của dây nhôm lõi thép và dây thép phủ nhôm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thời gian (s) Tiết diện (mm 2 ) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2.94 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1.70 1.47 1.32 1.20 1.11 20 5.88 4.16 3.40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.63 2.40 2.22 30 8.82 6.24 5.09 4.41 3.95 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3.33 40 11.76 8.32 6.79 5.88 5.26 4.80 4.45 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14.70 10.40 8.49 7.35 6.58 6.00 5.56 60 17.65 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10.19 8.82 7.89 7.20 6.67 70 20.59 14.56 11.89 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.21 8.40 7.78 80 23.53 16.64 13.58 11.76 10.52 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8.89 90 26.47 18.72 15.28 13.23 11.84 10.81 10.00 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 29.41 20.80 16.98 14.70 13.15 12.01 11.12 110 32.35 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 18.68 16.18 14.47 13.21 12.23 120 35.29 24.95 20.38 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15.78 14.41 13.34 130 38.23 27.03 22.07 19.12 17.10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14.45 140 41.17 29.11 23.77 20.59 18.41 16.81 15.56 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 44.11 31.19 25.47 22.06 19.73 18.01 16.67 160 47.05 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 27.17 23.53 21.04 19.21 17.79 170 50.00 35.35 28.86 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 22.36 20.41 18.90 180 52.94 37.43 30.56 26.47 23.67 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20.01 190 55.88 39.51 32.26 27.94 24.99 22.81 21.12 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 58.82 41.59 33.96 29.41 26.30 24.01 22.23 Giá trị dòng điện tức thời (kA) P h ụ l ụ c I.7.1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. S ơ đ ồ có dây trung tính bảo v ệ và dây trung tính làm v i ệc chung: 2 . Sơ đ ồ có dây trung tính bảo v ệ tách m ộ t p h ần: 3. S ơ đ ồ có dây trung tính làm v i ệc và dây trung tính bảo v ệ riêng: P h ụ l ụ c I.7.2 Cách tính điện áp tiếp xúc và điện áp bước cho phép ( Chi ti ết t h am k h ả o tiêu ch uẩ n IEEE Std 80 - 2000) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. E touch = 1. E step = Trong đó E touch : đ iện áp tiếp xúc cho phép, V E step : đ iện áp b ư ớ c cho phép, V C s = 1 - là h ệ số suy giảm bề m ặt r s : đ iện trở s u ất c ủ a l ớ p v ật l i ệu b ề m ặt, W m r : đ iện trở s u ất c ủ a đ ất, W m h s : chiều dày l ớ p v ật l i ệu b ề m ặt t s : th ờ i gi a n dòng điện qua n g ười (lấy b ằng t ổ ng t h ờ i gian tác đ ộ ng c ủ a b ảo v ệ và t hờ i gian cắt toàn p h ần c ủ a máy c ắt), giây. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66