TCVN11155-2:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11155-2:2015 (ISO 12917-2:2002) về Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Hiệu chuẩn bể trụ ngang - Phần 2: Phương pháp đo dải khoảng cách quang điện bên trong TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11155-2:2015 ISO 12917-2:2002 DẦU MỎ DẠNG LỎNG - HIỆU CHUẨN BỂ TRỤ NGANG - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP ĐO DẢI KHOẢNG CÁCH QUANG ĐIỆN BÊN TRONG Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of hor i zontal cylindrical tanks - Par t 2: Internal electro-optical distance-rang i ng method Lời nói đầu TCVN 11155-2:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 12917-2:2002. TCVN 11155-2:2015 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu l ỏ ng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11155: 2015 (ISO 12917), Dầu m ỏ và sản ph ẩ m dầu mỏ dạng lỏng - Hiệu chu ẩ n bể trụ ngang gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11155-1:2015 (ISO 12917-1:2002), Ph ầ n 1: Phương ph á p thủ công; - TCVN 11155-2:2015 (ISO 12917-2:2002), Ph ầ n 2: Phương ph á p đo dải khoảng cách quang điện bên trong. D Ầ U MỎ VÀ SẢN PH Ẩ M D Ầ U M Ỏ DẠNG LỎNG - HIỆU CHU Ẩ N BỂ TRỤ NGANG - PH Ầ N 2: PHƯƠNG PHÁP ĐO DẢI KHOẢNG CÁCH QUANG ĐIỆN BÊN TRONG Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of hor i zontal cylindrical tanks - Par t 2: Internal electro-optical distance-rang i ng method 1. Phạm vi áp dụng Ti ê u chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn các bể h ì nh trụ nằm ngang có đường kính lớn hơn 2 m đo bằng các thiết bị dả i kho ả ng cách quang điện bên trong, và sau đó l ập các bảng d ung tích bể. Phương pháp này gọi là phương pháp đo dải khoảng cách quang điện b ê n trong (EODR). Ti êu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các bể có độ nghiêng không qu á 10 % so với phư ơ ng ngang, với điều kiện là áp dụng các hiệu chính thích hợp. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là c ầ n thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phi ê n bản m ớ i nh ấ t, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (n ế u có). TCVN 11155-1:2015 (ISO 12917-1), D ầ u mỏ và s ả n ph ẩ m dầu m ỏ dạng lỏng - Hiệu chuẩn bể trụ ngang - Phần 1: Phương pháp thủ c ô ng TCVN 11156-1:2015 (ISO 7507-1:1993), Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng l ỏ ng - Hiệu chuẩn bể trụ đ ứ ng - Phần 1: Phương ph á p thước quấn. TCVN 11156-4:2015 (ISO 7507-4:1993), Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Hiệu chuẩn bể trụ đứng - Phần 4: Phương ph á p đo dải kho ả ng cách quang điện b ê n trong ISO 1998 (t ấ t cả các phần), Petroleum industry- Terminology (Công nghiệp dầu mỏ - Thuật ngữ). IEC 60079-10:1995, Electr i cal apparatus for explosive gas atmospheres - Par t 10: Classi f ication of hazadous areas (Thiết bị điện dùng cho môi trường kh í dễ nổ - Phần 10: Phân loại các khu vực nguy hi ể m). IEC 60825-1:1994, Sa f ety of lazer products - Part 1: Equipme n t classi f ication, requirements and use r' s guide (Yêu c ầ u an toàn đối với các thiết bị laze - Phần 1: Phân loại thiết bị, các yêu cầu và hướng d ẫn sử dụng). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa nêu tại TCVN 11156-1 (ISO 7507-1), ISO 1998, và các thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1. Điểm mốc chuẩn (reference target point) Điểm được đánh dấu cố định, r õ ràng trên bề mặt bên trong thành bể hoặc l ă ng kính treo trên giá đỡ ba chân hoặc thước đo stadia. 3.2. Khoảng cách nghiêng (slope distance) Khoảng cách đo được từ thiết bị đo dải khoảng cách quang điện đến điểm mốc trên bất kỳ khoang nào của thành bể. 3.3. Điểm mốc (target point) Một trong hàng loạt điểm trên bề mặt trong của thành bể mà khoảng cách nghiêng, các góc theo phương dọc và các góc theo phương ngang được đo bằng thiết bị dải khoảng cách quang điện. 4. Các yêu cầu về an toàn Trong tiêu chuẩn này áp dụng các yêu cầu chung v ề an toàn nêu tại TCVN 11156-1 (ISO 7507-1). Ngoài ra, chùm laze lắp trong thiết bị EODR phải được thao tác phù hợp với IEC 60825-1. Các mối nguy hiểm, nếu có, trong khu vực tiến hành hiệu chu ẩ n thì cần được đánh giá phù hợp với IEC 60079-10. Các thiết bị sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn phải được ch ứ ng nhận là an toàn tr o ng khu vực hoạt động. 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1 . Thiết bị đo dải khoảng cách quang điện 5.1.1 . Bộ phận đo góc của thiết bị phải có vạch chia và có độ chính xác bằng hoặc tốt hơn 0,002 gon. Bộ phận này của thiết bị phải có độ lặp lại bằng hoặc tốt hơn ± 0,005 gon. 5.1.2 . Bộ phận đo khoảng cách của thiết bị được sử dụng để xác định trực tiếp khoảng cách, có vạch chia và độ chính xác b ằ ng hoặc tốt hơn ± 1 mm. Bộ phận này của thiết bị phải có độ lặp lại bằng hoặc tốt hơn ± 2 mm. 5.2 . Cố định thiết bị Giá đỡ ba chân được cố định chắc chắn, cố định các ch â n chắc và vững bằng các phương tiện thích hợp, ví dụ các gối đỡ từ. 5.3 . Bộ phát chùm laze Chùm tia laze công suất thấp phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60825-1, đ â y là một phần tích hợp của thiết bị EODR hoặc cũng c ó thể là một thiết bị riêng rẽ. Nếu bộ phát chùm laze là một thiết bị ri ê ng rẽ th ì nó cũng có thể được gắn với hệ thống truyền dẫn cáp quang và kết nối thị kính máy kinh vĩ, theo đó chùm tia laze được truyền qua máy k i nh vĩ, hoặc bộ phận này được lắp đặt đồng trục với máy kinh vĩ. CH Ú TH Í CH: Bộ phát chùm laze được sử dụng cho các đi ể m mốc tr ê n thành b ể . 5.4 . Th ư ớc stadia ( thước đo cứng có khắc vạch) Thước đo cứng, thường dài 2 m, trên đó chiều dài giữa hai khắc (vạch) chia là không đổi và chính xác đến ± 0,02 mm. 5.5 . Thiết bị phụ tr ợ Thiết bị phụ trợ bao gồm a) nam châm hoặc d ụ ng cụ khác dùng để cố định thiết bị , và b) đèn chiếu sáng trong b ể , nếu cần. 6. Các yêu cầu chung 6.1 . Thiết bị EODR cần được bảo tr ì sao cho giá trị các chỉ tiêu kỹ thuật của phép đo không vượt quá các giá trị quy định trong tiêu chuẩn này. 6.2 . Chỉ thực hiện hiệu chuẩn các bể sau khi đã được nạp í t nhất một lần bằng chất lỏng c ó khối lượng riêng bằng hoặc lớn h ơ n khối lượng riêng của ch ấ t l ỏ ng sau n à y sẽ chứa trong đó trong q u á trình sử dụng, và hiệu chuẩn tại áp su ấ t lớn hơn áp suất của bể khi đưa bể vào sử dụng. CHÚ THÍCH: Phép thử thủy tĩnh hoặc áp lực đối với các bể m ớ i phải đạt yêu c ầ u trong hầu hết các trường hợp. 6.3 . Việc hiệu chuẩn cần được thực hiện mà không bị gián đoạn. 6.4 . Thiết bị EODR được kiểm tra xác nhận trước khi hiệu chuẩn. Độ chính xác của thiết bị đo khoảng cách cũng như thiết bị đo góc phải được kiểm tra xác nhận theo các quy trình được nhà s ả n xu ấ t khuyến cáo (ví dụ, thước stadia hoặc tia laze chuẩn sử dụng để đo khoảng cách). Áp dụng các quy trình nêu tại Phụ lục A của TCVN 11156-4 (ISO 7507-4) để kiểm tra xác nhận phạm vi sử dụng của thiết bị. 6.5 . Phải đảm bảo b ể không bị rung lắc và không có các hạt bụi bám. CHÚ THÍCH: Đáy b ể phải sạch, kh ô ng c ó các mảnh vụn, bụi b ẩ n và các lớp g ỉ bám. 6.6 . Khi có yêu cầu, đèn chiế u sáng được lắp vào bể theo cách th ứ c sao cho kh ô ng gây ảnh hưởng đến sự vận hành thiết bị EODR. 7. Lắp đặt thiết bị EODR trong bể 7.1 . Số lượng và vị trí các điểm đặt thiết bị s ố được xác định để không vượt quá các giới hạn góc tới của thiết bị (xem Phụ lục A). Góc nhỏ nhất điển hình là 10 gon. Nếu cần hai điểm đặt thiết bị trở lên, thì phải áp dụng kỹ thuật tr ắ c địa đường truy ề n để có thể di chuyển từ vị t rí này sang vị trí khác và phải lặp lại quy trình quy định trong điều này. 7.2 . Thiết bị được lắp đặt cẩn thận, đặc biệt các trục đứng và trục ngang và phải tuân thủ quy trình cũng như các h ướ ng dẫn của nhà sản xu ấ t. 7.3 . Thiết bị được lắp đặt đảm bảo chắn chắn, và không bị rung lắc do các điều kiện bên ngo à i. Nếu c ầ n thiết, thành b ể , ch ỗ g ầ n thiết bị, phải được đảm b ả o vững chắc bằng cách neo thêm các kh ố i nặng trong khu vực đó. Các chân của giá đ ỡ thiết bị có th ể được giữ c ố đ ị nh bằng cách sử dụng các gối từ, để ngăn ngừa hiện tượng lệch trượt trên đáy bể. 7.4 . Đảm bảo đư ờ ng ngắm từ thiết bị đến thành bể không bị che khu ấ t. 7.5 . Thiết bị được bật và đạt đến nhiệt độ làm vi ệ c trong thời gian ngắn nhất theo khuy ế n cáo của nhà sản xuất. 7.6 . Nếu bộ phận đo khoảng cách là riêng biệt th ì điều chỉnh th ị sai khi kh ở i động. Khoảng cách chùm quang và các chùm laze được điều chỉnh sau khi nhiệt độ đạt cân bằng, để đảm bảo thị sai bằng không và sau đó chốt lại. 7.7 . Lựa chọn một hoặc hai điểm mốc chuẩn. Các điểm mốc chuẩn cách nhau x ấ p xỉ 100 gon và tốt nh ấ t là n ằ m trên cùng mặt phẳng ngang như thiết bị. 8. Lựa chọn các điểm mốc 8.1 . Giới thiệu Theo quan điểm toán học, h ì nh trụ ngang được coi là một cụm lắp ráp các bề mặt có độ cong khác nhau. Tùy theo từng loại bể, độ cong của các bề mặt sẽ khác nhau, ví dụ: - khoang hình trụ nằm ngang; - đầu đĩa lồi; - đầu phẳng; - đầu dạng elip/dạng cầu; - đầu dạng côn. B ể nằm ngang điển hình được thể hiện như tr ê n H ì nh 1. CHÚ DẪN: 1 Đường hàn 2 Đường ti ế p tuy ế n 3 Đầu dạng b á n cầu 4 Khoang hình tr ụ 5 Đầu dạng xuyến cầu H ì nh 1 - B ể nằm ngang điển hình 8.2 . Vị trí các điểm m ố c - Nguy ê n tắc chung Các điểm mốc được bố trí trên từng bề mặt theo cách ngẫu nhiên nhưng được phân bố trên toàn bộ bề mặt bể. Không b ố trí bất kỳ điểm mốc nào trong vòng 300 mm so với đường hàn hoặc vật gia cường. CHÚ THÍCH: Đây không phải là yêu cầu của phương pháp này , bất kỳ điểm cụ th ể n à o đ ề u được sử dụng như một đi ể m mốc. 8.3 . Khoang h ì nh trụ Có tối thiểu 16 điểm mốc cho một khoang c ủ a bể có đường kính nhỏ hơn 3 m, và có tối thi ể u 24 điểm mốc trên một khoang của bể có đường kính l ớn hơn hoặc bằng 3 m. Độ không đảm bảo của phép hiệu chuẩn sẽ giảm đi nếu số lượng các đi ể m mốc lớn hơn số lư ợ ng tối thiểu quy định. 8.4 . Các đầu bể 8.4.1 . Đầu phẳng, elip, dạng cầu và đầu dạng côn Có tối thiểu 50 điểm mốc được phân bố ngẫu nhiên nhưng đều đặn trên toàn bộ bề mặt bể. Độ không đảm bảo của phép hiệu chuẩn sẽ gi ả m đ i nếu sử dụng số lượng các điểm mốc nhiều hơn số lượng tối thiểu quy đ ị nh. 8.4.2 . Đáy (đầu) dạng đĩa l ồ i Có tối thiểu 16 điểm mốc được phân bố ngẫu nhiên nhưng đều đặn trên toàn bộ bề mặt bể. Độ không đảm bảo của phép hiệu chuẩn sẽ giảm đi n ế u sử dụng số lượng các điểm mốc nhiều hơn số lượng tối thiểu quy định. 9. Quy trình hiệu chuẩn 9.1 . Thực hiện đo và ghi lại các số đo góc theo phương ngang, dọc và khoảng cách nghiêng đối với từng điểm mốc chuẩn. Tại từng điểm, nếu hai s ố đo đạt yêu cầu về sai lệch quy định tại Điều 10 thì được lấy v à ghi lại. Tính toán và ghi lại các giá trị trung bình của các số đo góc và khoảng cách đến từng điểm. 9.2 . Đo các góc theo phương ngang, dọc và khoảng cách nghiêng đến từng điểm mốc trên bề mặt bể. Xem Hình 2. 9.3 . Nếu cần nhiều hơn một điểm đặt thiết bị trở lên, thì chuyển thiết bị từ điểm n à y đến điểm kia, thực hiện đầy đ ủ các phép đo tại từng điểm để đảm bảo đúng đường truyền (tranverse). 9.4 . Sau khi đ ã hoàn thành các phép đo tại một điểm đặt máy, lặp lại các phép đo đối với các điểm mốc chuẩn. 9.5 . Nếu các kết quả đo lặp lại của các góc phương ngang, phương dọc và các khoảng cách nghiêng đến t ừ ng điểm mốc chuẩn không phù hợp với các kết quả đo thực hiện tại 9.1, với gi ớ i hạn dung sai cho phép quy định tại Điều 10, thì cần xác định các nguyên nhân gây ra, xử lý loại b ỏ các nguyên nhân đó và lặp lại quy trình hiệu chuẩn. 9.6 . Thực hiện các phép đo bắt đầu từ một đ ầ u và tiếp tục trên thân bể đến đầu kia. 9.7 . Thực hiện liên tục các phép đo, không để gián đoạn. 10. Dung sai cho phép đối với các điểm mốc chuẩn 10.1 . Xác định khoảng cách Trong quá trình đo, từ đầu đến cuối quy trình hiệu chuẩn, từ mỗi điểm đo, khoảng cách nghiêng đến t ừ ng điểm mốc chuẩn ph ả i nằm trong khoảng ± 2 mm. CH Ú D Ẫ N: 1 Chiều dài t ổ ng (bên trong) 2 Đi ể m mức chuẩn đo 3 Chi ề u dài một khoang 4 Đi ể m mốc 5 Đầu dạng xuyến cầu 6 Thiết bị 7 Đầu dạng bán cầu θ G ó c theo phương nằm ngang f G ó c theo phương thẳng đứng D Khoảng cách nghiêng L Chi ề u dài ph ầ n hình trụ L 1 Chiều d à i ph ầ n đầu dạng xuy ế n c ầ u L 2 Chiều dài ph ầ n đầu dạng bán cầu H ì nh 2 - Mô ph ỏ ng quy trình hiệu chuẩn 10.2 . Kiểm tra xác nhận các góc theo phương ngang và phư ơ ng th ẳ ng đứng Trong quá trình đo, từ đầu đến cuối quy trì nh hiệu chuẩn, từ mỗi điểm đo, các góc theo phương ngang và phương thẳng đứng đến từng điểm mốc chuẩn phải n ằ m trong khoảng ± 0,010 gon. 11. Các phép đo bổ sung 11.1 . Xác định chi ề u cao quy chi ế u và vị trí đi ể m chuẩn Chiều cao t ổ ng của điểm chuẩn tại từng lỗ đo (điểm chu ẩ n phía trên), nếu lắp trên điểm đo thì được đo b ằ ng thước dây có quả d ọ i, như quy định tại TCVN 11156-1 (ISO 7507-1). Chiều cao t ổ ng này lấy chính xác đến milimet, sẽ được ghi lại trong chứng chỉ hiệu chuẩn và đánh dấu rõ ràng trên bể sát cạnh lỗ đo. 11.2 . Các số liệu Các số liệu sau được xác định: a) nhiệt độ làm việc của chất lỏng chứa trong bể; b) áp lực làm việc của bể; c) chiều cao nạp chất lỏng an toàn và chiều cao nạp tối đa; d) vật choán chỗ. 11.3 . Các bản v ẽ Nếu có sẵn các bản v ẽ thiết kế b ể , th ì so sánh các số đo hiệu chuẩn với các kích thước thể hiện trên các bản vẽ này. Nếu các số đo khác nhau đáng kể thì phải kiểm tra lại. Nếu các số đo h i ệu chuẩn và các số đo thiết kế không phù hợp nhau thì phải xác định nguyên nhân và nếu cần th ì phải lặp lại quy trình hiệu chuẩn. 12. Tính và lập bảng dung tích 12.1 . T í nh các dữ liệu toán học đã mô tả trên từng bề mặt bể. Phải đảm bảo rằng nhiều bộ số liệu khác nhau cho từng bề mặt là nh ấ t quán và để mô tả bể. [xem TCVN 11156-4 (ISO 7507-4, Ph ụ lục B) ] . 12.2 . Thực hiện lập bảng dung tích theo TCVN 11155-1 (ISO 12917-1). Khi lập bảng áp dụng các hiệu chính sau đây như đ ã nêu tại TCVN 11155-1 (ISO 12917-1): a) hiệu ch í nh nhiệt độ thành bể đ ã được chứng nhận; b) hiệu chính áp lực lên thành bể đ ã được chứng nhận; c) hiệu chính đối với vật choán chỗ; d) hiệu chính đối với độ nghiêng. Phụ lục A (quy định) Xác định giới hạn góc tới A.1 . L ắ p đặt thước stadia c ó kích thước bằng 2 m ± 1 mm ( có thể thực hiện trong phòng thử nghiệm). A.2 . Bù ch ỉ nh (cân bằng) nhiệt độ cho thước statia để tự động duy trì khoảng cách bằng 2 m bằng bộ b ù ch ỉ nh (điều chỉnh) bên ngoài hoặc có thể bù chỉnh theo phương pháp th ủ công. A.3 . Gắn thước statia lên nền hoặc trong bể như thể hiện trên Hình A.1 và căn chỉnh thăng bằng. A.4 . Lắp giá đ ỡ với thiết bị EODR, như thể hiện trên Hình A.1. A.5 . Cho trước khoảng cách, D , lập tọa độ các điểm mốc A và B trên thanh chuẩn. A.6 . Tính khoảng cách AB từ thiết bị EODR. A.7 . Chênh lệch l ớ n nhất giữa giá trị của AB t í nh được tại A.6 và 2 m phải là ± 3 mm. A.8 . Tăng khoảng cách D , tiến h à nh đo lại các góc đến các điểm A và B cố định trên thước stadia. Tính khoảng cách AB sử dụng các góc đã được đo lại. Tiếp tục quy trình này cho đ ế n khi chênh lệch giữa các giá trị t í nh được của AB và chiều dài chuẩn của thước stadia không vư ợ t quá ± 3 mm. Ghi lại góc nhỏ hơn trong hai góc đã đo và kết quả ghi được coi là giới hạn góc t ớ i. CHÚ DẪN 1 Thước stadia; 2 Thiết bị EODR. Hình A.1 - Chuẩn b ị phép đo Phụ lục B (tham khảo) Ví dụ bằng số CHÚ THÍCH: θ v à f đ ược mô phỏng trên Hình 2. D được định ngh ĩ a tại 3.2 (θ và f được tính bằng gon, D tính bằng milimet). B.1 . Các đ i ểm mốc tr ê n phần h ì nh trụ Các khoang số từ 1 đến 9 được nêu tại các Bảng từ B.1 đến B.9 Bảng B.1 - Khoang s ố 1 Điểm mốc θ f D 1 196,010 5 110,262 0 11 , 118 2 201,895 0 106,007 0 11,373 3 203,321 5 101,245 0 11,549 4 199, 962 5 93,552 0 11,377 5 194,353 5 91,295 0 11,352 6 187,331 0 93,830 0 11,423 7 184,172 0 101,000 0 11,453 8 186,851 5 107,517 0 11,365 9 195,271 5 110,960 0 10,388 10 202,547 0 106,280 0 10,530 11 204,392 0 100,850 0 10,302 12 201,520 5 93,632 0 10,333 13 194,226 5 90,380 0 10,440 14 186,282 0 93,267 0 10,331 15 183,152 0 100,342 0 10,356 16 184,921 5 106,497 0 10,363 Bảng B.2 - Khoang s ố 2 Điểm mốc θ f D 1 195 , 002 0 111 , 587 0 9 , 724 2 202,440 0 107,615 0 9,758 3 204,910 5 100,405 0 9,754 4 201,035 0 92,442 0 9,890 5 196,301 5 90,095 0 9,920 6 185,071 5 93,592 0 9,740 7 182,572 5 100,207 0 9,814 8 185,352 5 108,105 0 9,760 9 193,199 5 112,950 0 8,508 10 203,889 0 107,892 0 8,688 11 206,239 0 100,180 0 8 , 699 12 202,354 5 91,520 0 8,703 13 194,041 5 87,712 0 8,472 14 184,221 0 92,332 0 8 , 700 15 181,086 0 99,220 0 8,666 16 182,046 0 106,390 0 8,439 Bảng B.3 - Khoang s ố 3 Điểm mốc θ f D 1 193 , 351 5 113 , 705 0 7 , 942 2 204,112 5 109,335 0 8,026 3 207,331 5 100,890 0 8,076 4 203,935 0 91,482 0 8,011 5 194,431 5 86,827 0 8,002 6 182,230 0 92,820 0 8,002 7 179,808 5 98,662 0 7,900 8 182,829 5 109,145 0 7,851 9 193,449 0 115,725 0 6,782 10 207,259 0 108,630 0 6,828 11 209,639 0 99,165 0 6,856 12 205,942 0 89,980 0 6,843 13 194,401 5 84,000 0 6,762 14 179,568 0 92,382 0 6,840 15 177,326 5 99,0120 0 6,814 16 181,362 0 110 , 622 0 6,776 Bảng B.4 - Khoang s ố 4 Điểm mốc θ f D 1 192,828 5 116,792 0 6,293 2 208,300 5 109,240 0 6,334 3 210,623 0 98,077 0 6,425 4 205,500 0 87,675 0 6,416 5 194,440 0 82,960 0 6,406 6 178,963 5 90,765 0 6,358 7 175,854 0 99 , 290 0 6,315 8 178,279 5 108,647 0 6,312 9 192,586 0 120,827 0 5,010 10 212,160 5 111,107 0 5,045 11 215,411 5 97,767 0 5,042 12 207,221 0 82,820 0 5,118 13 193,545 5 78.045 0 5,135 14 175,354 5 88,517 0 5,208 15 171,318 5 99,640 0 5,098 16 173,769 0 109,090 0 5,108 B ả ng B.5 - Khoang s ố 5 Điểm mốc θ f D 1 192,041 0 123,362 0 4,438 2 214,493 5 111,757 0 4,541 3 217,165 5 98,845 0 4,693 4 214,871 5 88,687 0 4 , 663 5 193,458 5 75,457 0 4,664 6 176,063 0 82,675 0 4,652 7 168,951 0 97,505 0 4,630 8 171,354 0 109,627 0 4,613 9 192,200 0 129,992 0 3,444 10 222,179 0 113,145 0 3,474 11 225,482 0 97,632 0 3,519 12 221,152 5 82,230 0 3,540 13 193,436 5 66,610 0 3,570 14 166,536 5 80,385 0 3 , 564 15 160,495 5 96,290 0 3,538 16 163,738 5 113,445 0 3,447 Bảng B.6 - Khoang số 6 Điểm mốc θ f D 1 193,861 5 135,665 0 2,914 2 227,810 5 116,255 0 2,907 3 231,322 5 97,847 0 3,005 4 219,733 0 72,112 0 3,123 5 193,835 0 61,947 0 3,211 6 166,483 0 70,700 0 3,103 7 155,196 0 99,190 0 3,106 8 160,048 0 115,762 0 3,078 9 191,506 0 154,790 0 2,012 10 246,433 5 120,092 0 2,094 11 252,512 5 89,502 0 2,106 12 237,006 5 54,565 0 2,203 13 193,771 5 41,232 0 2,311 14 151,061 0 58,310 0 2,336 15 133,682 0 91,362 0 2,198 16 144,662 5 133,652 0 2,064 Bảng B.7 - Khoang số 7 Đi ể m mốc θ f D 1 242,361 0 159,810 0 1,675 2 267,218 0 121,435 0 1,724 3 269,530 0 90,347 0 1,801 4 254,902 0 47,412 0 1,940 5 190,475 0 27,155 0 2,042 6 128 , 496 0 54,002 0 2,004 7 119,625 5 86,880 0 1 , 940 8 121,601 5 121,847 0 1,843 9 338,683 5 159,897 0 1,592 10 307,674 0 123,877 0 1,605 11 311,701 0 89,462 0 1,742 12 316,502 5 5 4,352 0 1,842 13 5,369 5 15 , 542 0 1,954 14 71,005 0 51,020 0 1,940 15 77,312 0 89,960 0 1,847 16 73,181 0 122,107 0 1,757 Bảng B.8 - Khoang số 8 Đ iể m mốc θ f D 1 396,611 5 159,882 0 1,806 2 332,431 5 122,225 0 1,844 3 328,588 0 90,367 0 1,954 4 336,892 0 52,072 0 2,049 5 399,042 0 29,242 0 2,134 6 55,105 0 58,467 0 2,105 7 61,739 0 89,090 0 2,042 8 56,296 0 121,612 0 1,947 9 394,874 5 134,455 0 2,737 10 357,833 0 113,920 0 2,711 11 353,185 5 93,965 0 2,776 12 362,599 5 67,345 0 2 , 872 13 396 , 503 5 53,960 0 2,946 14 28,066 5 68,347 0 2,911 15 35,283 5 88,780 0 2,923 16 29,811 5 116,112 0 2,816 Bảng B.9 - Khoang s ố 9 Đi ể m mốc θ f D 1 394,872 0 128,472 0 3,221 2 366,098 5 113,905 0 3,222 3 360,109 5 93,652 0 3,267 4 365,204 76,047 0 3,317 5 2,771 0 60,240 0 3,306 6 21,629 5 71 , 915 0 3,373 7 29,201 5 95,825 0 3,352 8 23,255 0 114,512 0 3,277 9 395,381 5 120,805 0 4,263 10 374,734 5 110,675 0 4,383 11 369,298 5 97,842 0 4,339 12 374,196 0 80,712 0 4,453 13 394,500 0 71,117 0 4,589 14 12,045 0 77,647 0 4,542 15 20,053 0 95,395 0 4,416 16 13,752 0 111,467 0 4,453 B.2 . Các điểm mốc trên đầu dạng xuyến cầu thứ nhất Bảng B.10 và Bảng B.11 đưa ra các giá trị cho phần dạng c ầ u và phần nối xuyến cầu. B ả ng B.10 - Phần dạng cầu (đ ầ u dạng xuyến cầu thứ nh ấ t) Đi ể m mốc θ f D 1 194,340 0 93,522 0 11,986 2 194,292 0 97,350 0 12,125 3 194,292 0 100,412 0 12,156 4 194,649 5 104,507 0 12,112 5 195,353 5 107,890 0 11,976 6 197,256 0 100,362,0 12,130 7 200,704 0 100 , 362 0 11,993 8 189,961 5 100,402 0 12,122 9 185,887 0 100,402 0 11,952 10 187,211 5 105,522 0 11,943 11 199,689 5 105,522 0 11,954 12 199,689 5 95,707 0 11,953 13 187,641 0 95,707 0 11,950 14 190,250 0 97,490 0 12,085 15 197,803 0 97,450 0 12,075 16 197,461 5 104,287 0 12,067 17 189,756 0 104,287 0 12,068 Bảng B.11 - Ph ầ n nối xuyến cầu (đ ầ u dạng xuyến cầu thứ nh ấ t) Đ iể m mốc θ f D 1 194,889 0 109,590 0 11,835 2 201,386 5 105,450 0 11,829 3 202,442 5 100,982 0 11,862 4 200,282 5 95,085 0 11,872 5 194,215 0 92,100 0 11 , 860 6 188,083 5 94,410 0 11,886 7 185,076 0 100,215 0 11,858 8 186,002 5 105,200 0 11,828 B.3 . Các điểm mốc tr ê n đầu dạng xuyến cầu thứ hai B ả ng B.12 và Bảng B.13 đưa ra các giá trị cho phần dạng cầu và phần n ố i xuyến cầu. Bảng B.12 - Phần dạng c ầ u (đ ầ u dạng xuy ế n cầu thứ hai) Điểm m ố c θ f D 1 394,802 0 113,782 0 4,901 2 394,361 5 103,330 0 5,000 3 394,361 5 96,377 0 5,017 4 394,362 0 87,402 5,015 5 394,361 5 77,460 0 4,990 6 376,668 0 96,770 0 4,939 7 385,471 5 96,487 0 5,005 8 3,620 0 96,572 0 5,000 9 12,029 0 96,887 0 4,956 10 7,386 0 107,410 0 4,926 11 7,386 0 83,757 0 4,988 12 380,381 0 83,757 0 4,969 13 380,381 5 107,557 4,909 14 387,851 5 101,970 0 4,994 15 2,632 5 101,972 0 4,991 16 1,520 0 89,762 0 5,014 17 387,739 5 89,562 0 5,012 Bảng B.13 - Phần n ố i xuy ế n cầu (đ ầ u dạng xuy ế n c ầ u thứ ha i ) Đi ể m mốc θ f D 1 394,453 5 117,260 0 4,820 2 376,245 0 108,347 0 4,804 3 372,033 5 95,727 0 4,803 4 378,122 0 80,330 0 4,857 5 393,942 5 74,785 0 4,946 6 6,910 5 78,022 0 4,928 7 16,463 5 94,855 0 4,870 8 11,913 5 109,372 0 4,829 B.4 . Kết quả B.4.1 . Phần h ì nh trụ - Bán k í nh: R = 1,699 m - vecto trục: V x = 0,995 2 V y = 0,093 1 Þ độ nghiêng = 0,029 9 V z = 0,029 9 - Chiều dài: L = 15,881 m B.4.2 . Phần đầu dạng xuyến cầu thứ nh ấ t - Bán k í nh vành xuyến: r 1 = 0,361 m - Bán k í nh phần c ầ u: R 1 = 3,677 m - Ch iề u dài phần đầu: L 1 = 0,643 m B.4.3 Phần đ ầu dạng xuy ế n cầu thứ hai - Bán kính vành xuyến: r 2 = 0,382 m - Bán k í nh phần cầu: R 2 = 3,657 m - Chiều d à i phần đầu: L 2 = 0,659 m - Chi ề u dài tổng = L 1 + L 2 + L 3 = 17,183 m MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . T à i liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ và định nghĩa 4 . Các yêu cầu v ề an toàn 5 . Thiết b ị , dụng cụ 5.1 . Thiết b ị dải khoảng cách quang điện 5.2 . Cố định thiết bị 5.3 . Bộ phát chùm l aze 5.4 . Thước stadia (thước đo cứng có khắc vạch) 5.5 . Thiết bị phụ trợ 6. Các yêu cầu chung 7 . Lắp đặt thiết bị EODR trong bể 8 . Lựa chọn các điểm mốc 8.1 . Giới thiệu 8.2 . Vị trí các đi ể m mốc - Nguyên tắc chung 8.3 . Khoang h ì nh trụ 8.4 . Các đầu b ể 9 . Quy trình hiệu chuẩn 10 . Dung sai cho phép đ ố i với các điểm mốc chuẩn 10.1 . Xác định khoảng cách 10.2 . Kiểm tra xác nhận các góc theo phương ngang và phương thẳng đứng 11 . Các phép đo bổ sung 11.1 . Xác định chiều cao quy chi ế u và v ị tr í điểm chuẩn 11.2 . Các số liệu 11.3 . Các b ả n v ẽ 12 . Tính và lập bảng dung tích Phụ lục A (quy định) Xác định giới hạn góc tới Phụ lục B (tham khảo) Ví dụ bằng số