Kesintisiz güç kaynaklarının incelenmesi
The analysis of uninterruptible power supplies
Yazar: SERKAN AKGÜN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. M. SALİH TACİ
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Enerji = Energy

Özet:
Yürütülen bu çalısmada son yıllarda güç elektronigi alanında yapılan AR-GE çalısmalarıneticesinde Kesintisiz Güç Kaynaklarına yansıyan gelismeler ele alınarak, çesitli KGKmodelleri, yapıları ve çalısma esasları incelenmistir.lk olarak giris bölümünde sebeke problemleri, sebepleri ve etkileri üzerinde durularakbunların önüne geçebilmek adına kullanılması gereken günümüz KGK'larından beklenenözellikler anlatılmıstır. kinci bölümde KGK'ların çesitleri üzerinde durularak farklıdizaynlardaki KGK'ların yapıları ve çalısmaları incelenmistir.Üçüncü bölümde ise tezin ana temelini olusturan statik KGK'ların dogrultucu, sarj,akümülatör, inverter, filtre, statik ve manuel by-pass salterleri, haberlesme ve trafo üniteleriüzerinde bir inceleme yapılarak bu üniteler hakkında detaylı bilgilere ve elektrikselparametrelere yer verilmistir.Dördüncü bölümde KGK'ların jeneratör ile sorunsuz bir sekilde ortak çalısması içinisletmelerdeki dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak KGK yapılarından dolayıdegisken giris güç faktörleri ve giris akım harmonikleri için projelendirme sırasında seçilmesigereken jeneratör güçleri üzerinde durulmustur.Besinci bölümde KGK'ların gerek güvenirliligini arttırmak gerekse güç artırımını saglamakadına paralel çalıstırma esasları üzerinde durularak, çesitli paralel çalısma mantıklarıanlatılmıstır.Yedinci bölümde ise 200kVA 12 darbe dogrultuculu statik kesintisiz güç kaynagı yapısıincelenerek sistemi olusturan kartlar ve görevleri hakkında bilgi verilmistir. Bir görüntülememerkezinde MR cihazını destekleyen KGK'nın giris çıkıs elektriksel karakteristikleri detaylıgüç analizi ve ölçümleri ile incelenmistir. Yapılan ölçümler neticesinde uluslar arasıstandartlardan fazla ölçülen giris akım harmoniklerini azaltmaya yönelik KGK üzerindeyapılan revizyonlar ele alınarak, standartlara uygun degerler elde etmeye yönelik yürütülençalısmalar sırasındaki detaylı güç analizleri bu bölümde genis bir sekilde anlatılmıstır.Anahtar Kelimeler: Kesintisiz Güç Kaynakları, Dogrultucu, nverter, Akümülatör, AkımHarmonik Distorsiyonu, PWM (Darbe Genislik Modülasyonu)

Abstract:
In this study, the developments in Uninterruptible Power Systems by the help of research anddevelopment studies in power electronics during last few years, various UPS types andworking principles are investigated.At the first part, network problems; causes and effects of these problems are stated. Theexpectations from today?s UPS in order to eliminate these problems are discussed. At thesecond part UPS types are studied and working principles of different design UPS areexamined.At the third part, the basic concept of the thesis, static UPS rectifier, charge, battery, inverter,filter, static manual bypass switch, communication, transformer units are examined anddetailed information about these units and electrical parameters are submitted.At the fourth part, the necessary points that should be taken into consideration to provideproblem free working conditions between UPS and the generator are studied. Generatorpower selection during the project for input power factor and input harmonic distortionaccording to the structure of UPS is discussed.At the fifth part, parallel working principle of UPS aiming to increase reliability as well asincreasing the power is studied. Various parallel working principles are explained.At the seventh part, 200kVA 12 pulse rectifier static UPS structure is investigated and cardcomponents and their roles are explained. With detailed power analysis and measurements,input output electrical characteristics of an UPS that is used on an imaging center to supportan MR equipment is studied. According to measurement results, in order to eliminate inputharmonic distortion values that are higher than the international standards, revisions made onUPS and detailed power analysis are discussed.Keywords: Uninterruptible Power Supply, Rectifier, Inverter, Battery, Total CurrentHarmonic Distortion, PWM (Pulse Width Modulation)