Enerji iletim hatlarında arıza yerinin belirlenmesi
Fault location on power transmission lines
Yazar: ŞAHİN HAÇEMANAYVALYAN
Danışman: DOÇ.DR. MUSTAFA BAĞRIYANIK
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

Özet:
Hem tüketiciler, hem de güç sistemini olusturan üretim, iletim ve dagıtım birimleriaçısından özellikle ekonomik rekabetin yogunlastıgı günümüz kosullarında, elektrikenerjisindeki kısa süreli bir kesinti dahi pek çok problemi de beraberinde getirecektir.Bu nedenle güç sisteminin temel yapı tası olarak enerji iletim hatları göz önünealındıgında, meydana gelen bir arıza en kısa sürede giderilmelidir. Arızanıngiderilebilmesi, iletim hattının tekrar devreye alınarak sistemin normal çalısmakosullarına dönebilmesi için de öncelikle arızanın nerede olustugunun belirlenmesigerekir. Enerji iletim hatlarında arıza yerinin belirlenmesi için çesitli yöntemlergelistirilmistir. Bu çalısmada; fazör domeni yöntemleri, zaman domeni yöntemleri veyürüyen dalga yöntemleri olmak üzere üç büyük grupta toplanan bu yöntemlerincelenmistir. Örnek bir sistem modeli üzerinde arıza direnci, arıza tipi ve arıza uzaklıgıaçısından farklı kosullarda arızalar olusturularak arızalı sisteme iliskin verilerolusturulmus ve elde edilen veriler, fazör domeni yöntemleri olan basit reaktans yöntemive iki uçtan ölçüm yapılan empedans temelli bir yöntemin algoritmalarını gerçeklemeküzere hazırlanan programlarda kullanılarak arıza uzaklıgı sonuçları üretilmistir.Sonuçlar tablo ve grafikler seklinde sunularak irdelenmistir.Anahtar Kelimeler:Enerji letim Hatları, Arıza Yeri, Koruma

Abstract:
In the point of view of both consumers and the generation, transmission and distrubitionparts of power system, any outage even of short duration will cause many problems insuch recent increased economic competition conditions. Therefore, considering thepower transmission lines as the backbone of the power system any fault on these linesmust be cleared immediately. It must firstly be determined that where the fault occurs torepair the fault and to restore the system back to its normal working conditions byreclosing the transmission line. Many different methods to estimate transmission linefault location have been developed. In this study, these methods which are classified inthree big groups such as phasor domain methods, time domain methods and travellingwave methods are examined. Basic information about the algorithm for fault location ofeach group is given, however mostly concentrated on the impedance based phasordomain methods. Faulted system data is provided by using model of a sample systemsimulations performed for different conditions of fault resistance, fault type and faultdistance. The results of fault location distance have been produced by using this data inthe programs written to implement the phasor domain algorithms of the simplereactance method and the two ended impedance based method. The results arediscussed and presented in tables and graphs.Keywords: Power Transmission Lines, Fault Location, Protection