Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası'nda kullanılan taze ve atık suların incelenmesi ve arıtılması
The investigation of Kahramanmaraş Paper Mill fresh and waste water and waste water treatment
Yazar: AHMET LEBLEBİCİ
Danışman: DOÇ. DR. AHMET TUTUŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ; Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
Dizin: Arıtma = Treatment ; Atık su = Waste water

Özet:
Bu çalışmada, Kahramanmaraş Kağıt Fabrikasında kullanılan temiz ve atık suların özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca üretimde kullanılmış atık su; fizikokimyasal arıtma yöntemlerinden flottasyon, kimyasal arıtma ve renk açma yöntemlerinden ise pit, Uçucu kül (elektro filitrelerin toz siklonuna düşen kül), hidrojen peroksit ve ozon ile muamele edilmiştir.Çevre ve Orman Bakanlığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre; atık kağıt' ın hammadde olarak kullanıldığı kağıt ve karton fabrikalarında atık suların alıcı ortamlara deşarj standartları aşağıda verilmiştir.Kağıt fabrikası atık suları flottasyon, pit ve Uçucu külü muamelesi ile; pH, KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı), AKM (askıda katı madde), ZSF (balık biyodeneyi) ve inorganik madde miktarlarında genel olarak bir azalma debi değerlerinde artış tespit edilmiştir. Atık suyun rengini açmak amacıyla uygulanan uçucu kül, hidrojen peroksit ve ozon muamelesinde ise koyu kahverengi su berrak renge dönüşmüş ve pH, debi, KOİ, AKM, ZSF ve inorganik madde miktarlarının bir kısmında azalma bir kısmında ise artışlar olduğu belirlenmiştir.Parametreler	Birim	StandartpH		7.70Debi	m3/saat	150Kimyasal Oksijen İsteği (KOİ)	ppm	870Askıda Katı Madde (AKM)	ppm	80Balık Biyodeneyi (ZSF)	-	8Renk	-	BerrakNa+1	ppm	85.69Fe+2	ppm	2.51Ca+2	ppm	55.64K+2	ppm	6.33Zn+2	ppm	0.02Mg+2	ppm	58.07Cu+2	ppm	0.04Yukarıda uygulanan atık su arıtma ve renk açma yöntemleri ile aşağıdaki değerler elde edilmiştir.Parametreler	Atık su	Yöntemler						Flottasyon	Pit	Uçucu Kül	Hidrojen Peroksit	OzonpH	7.68	7.02	6.88	6.60	5.46	5.46Debi (m3/t)	153	160	165	170	158	157KOİ (ppm)	2593	2476	-	551	-	993AKM (ppm)	1920	1843	350.40	60.88	280.33	475.30ZSF	-	-	8	8	8	8Renk	Koyu Kahve Rengi	Kahve Rengi	Açık Kahve Rengi	Berrak	Berrak	BerrakNa (ppm)	217	215	205	233	219	256Fe (ppm)	5.56	5.08	14.78	0.37	2.70	3.53Ca (ppm)	30.41	30.28	328.88	45.74	238.33	302K (ppm)	25.33	24.79	20.30	55.57	18.20	19.97Zn (ppm)	0.45	0.41	0.19	0.18	0.28	0.24Mg (ppm)	55.07	54.97	129.45	52.15	106.93	122.73Cu (ppm)	0.194	0.185	0.09	0.12	0.11	0.12Sözkonusu yöntemlerin uygulanması durumunda Kahramanmaraş kağıt fabrikası atık suları standartlarda verilen değerlere ve kağıt fabrikasının çevreyi kirletmeye olan etkisi en aza indirilecektir.Anahtar Kelimeler: Kağıt fabrikası, taze su, atık su, arıtma

Abstract:
In this study, the properties of fresh and waste water used in Kahramanmaras paper mill were determined. Besides, waste water used in production was treated by flotation from physiochemical purification processes; pit, fly ash, hydrogen peroxide and ozone from chemical purification and bleaching processes.According to the Regulation of Water Pollution Control of Ministry of Environment and Forestry, the discharge standards of waste water in pulp and paper mills where waste paper is used as raw material are as follows.Generally a decrease in pH, COD (Chemical Oxygen Demand), SSM (Suspended Solid Matter), ZSF (Fish Biotest) and inorganic substances, a increase in flow were determined in the treating of waste water of paper mill with flotation, pit and fly ash. In the application of hydrogen peroxide and ozone to bleach waste water, the dark brown waste water became clear and some parameter values of pH, flow, COD, SSM, ZSF and inorganic substances were decreased while some others increased.ParameterspHFlowChemical Oxygen Demand(COD)Suspended Solid Matter (SSM)Fish Biotest (ZSF)ColorNa+1Fe+2Ca+2K+2Zn+2Mg+2 Cu+2Unitm3/hppmppmppmppmppmppmppmppm ppmStandard value7.70150870808clear85.692.5155.646.330.0258.07 0.04The following results were obtained by the application of waste water treatment and bleaching methods mentioned above.Purification and Bleaching MethodsParameterspH________Flow (m3/t)Waste Water7.68 153Flotation7.02 160Pit6.88 165Fly Ash6.60 170Hydrogen Peroxide5.46 158Ozone5.46 157COD (ppm) SSM (ppm)2593 19202476 1843551 60.88993 475.30350.40280.33ZSF ColorDark BrownLightBrown8 Clear8 Clear8 ClearNa (ppm) Fe (ppm)217 5.56215 5.08205 14.78233 0.37219 2.70256 3.53Ca (ppm) K (ppm)30.41 25.3330.28 24.79328.88 20.3045.74 55.57238.33 18.20302 19.97Zn (ppm) Mg (ppm)0.45 55.070.41 54.970.19 129.450.18 52.150.28 106.930.24 122.73Cu (ppm)0.1940.1850.090.120.110.12In the case of application of the methods Paper mill?s waste water will be in the standard minimal effect on the environmental pollution.mentioned above, Kahramanmaras values and the paper mill will haveKey words: Paper mill, fresh water, waste water, treatment.