Örnek bir veri merkezi için ısıl yüklerin farklı yazılımlar kullanılarak karşılaştırılması
For a sample date center, comparison of thermal loads using different software
Yazar: KAAN YILMAZKARASU
Danışman: DOÇ. DR. AYHAN ONAT
Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Makine Mühendisliği Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2021
Konu: Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering

Özet:
Günümüzde enerji tüketimi, gelişmekte olan ülkelerin giderlerinin büyük çoğunluğunu
oluşturmakta ve bu durum enerji tüketim miktarlarını etkileyebilecek etmenlerin
irdelenerek, bir mühendislik bakış açısı ve akıl süzgecinden geçirilmesini zorunlu
kılmaktadır.
Kişisel hayatlarımızda her türlü iş için, verilerin elektronik dönüşümü bir gereklilik
olmuştur. Dolayısıyla sayısal bilginin anlık iletimini en iyi şekilde gerçekleştirebilmek
için büyük sunuculara ve donanımlara ihtiyaç vardır. Günümüzde bu kümelenmiş
sonucular ve donanımlar, çok sayıda odada bütün bir binaya hatta bir binalar grubunda
muhafaza edilmektedir. Bugünün veri merkezleri, kesintisiz çalışan, güçlü ve küçük
sunucuların binlercesinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.
Veri merkezleri, elektrik tüketiminin çok yüksek olduğu tesislerdendir. Dünyada sayıları
oldukça süratli bir şekilde artmakta olan veri merkezleri çok büyük miktarlarda elektrik
tüketimine neden olmakta, bu durum tasarruf çalışmaları için ciddi bir potansiyel
olduğunu ortaya koymakta ve yapılacak iyileştirmelerin önemini arttırmaktadır.
Bu çalışmada iklimlendirme amacıyla yapılan mühendislik tasarımları için halihazırda
yaygın olarak kullanılan ısı kayıp/kazanç yazılımlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Farklılıkların mühendislik ve akademik bakış açısıyla irdelenmesi ve bu alanda daha
sonra yapılacak çalışmalar için kaynak çalışma olması hedeflenmiştir. Trace 700, Carrier
Saatlik Analiz Programı, Revit ve Cypetherm Loads yazılımları kullanılarak bir veri
merkezi için binanın üç boyutlu modeli oluşturulmuş ve ısıl yük hesapları yapılmıştır.
Veri merkezleri tanımlanmış ve ısıl yükleri etkileyen parametreler araştırılmıştır.
Sonuçlar analiz edilerek neden sonuç ilişkisi aranmıştır.
Mekanik sitemlerde verimlilik çalışmalarının ilk basamağı hesapların doğruluğudur. Veri
merkezleri için çevresel koşullarla kazanılan yükler cihaz yüklerine kıyasla oldukça
küçüktür. Ancak dış duvarı ve çatı alanı fazla olan hacimler için ısıl hesaplar yapılırken
kullanılan hesap metodunun veya yazılımın sonuçları etkilediği sonucuna varılmıştır.

Abstract:
Today, energy consumption accounts for the majority of the import costs of developing
countries. This necessitates examining all factors that may affect energy consumption
amounts. It is necessary to interpret such factors with an engineering perspective and a
mental filter.
The electronic conversion of data has been a necessity in any business. Large servers and
network equipment are needed to perform the instantaneous transmission request of digital
information. These aggregated results and associated equipment are stored in multiple
rooms throughout an entire building.
Today's data centers are composed of thousands of high-powered and too-small servers
running 24/7. Data centers are among the facilities with very high electricity consumption.
This kind of consumption reveals too much potential for saving studies.
This study is aimed to compare heat loss/gain software for heating, ventilation, and air
conditioning engineering designs and to scrutinize the possible differences from an
engineering and academic perspective. For a sample data center, a 3D model of the
building is created using Trace 700, Carrier Hourly Analysis Program (HAP), Revit and
Cypetherm Loads software, and thermal-load calculations are made on this model.
The first step of efficiency studies in a mechanical system is the accuracy of calculations.
Although the gained loads with the help of environmental conditions for the data centers
are too small compared to the device loads, the calculation method or the software used in
the thermal calculations in the study shows that the volumes with large outer wall and roof
area affect the accuracy of the results